Nghị định 25/2019/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 2019-03-07

CHÍNH PHỦ ------- Số: 25/2019/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an tòan công trình dầu khí trên đất liền Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an tòan công trình dầu khí trên đất liền. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an tòan công trình dầu khí trên đất liền như sau: 1. Sửa đổi khỏan 2 và bổ sung các khỏan 9, 10, 11, 12 Điều 2 như sau: a) Sửa đổi khỏan 2 như sau: "2. Công trình khí trên đất liền bao gồm: Công trình xuất nhập, xử lý, chế biến, vận chuyển, tồn chứa, phân phối khí và các sản phẩm khí (bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các lọai khí được tách ra trong quá trình xử lý, chế biến dầu mỏ hay khí dầu mỏ và các sản phẩm khác)." b) Bổ sung các khỏan 9, 10, 11, 12 như sau: "9. Mức rủi ro: Là khả năng xảy ra tử vong cá nhân do rủi ro trong các họat động dầu khí hoặc công trình gây ra. 10. Mức rủi ro chấp nhận được: Là mức độ rủi ro cho phép đối với con người. 11. Đối tượng được bảo vệ là các đối tượng xung quanh chịu rủi ro do các họat động, công trình dầu khí gây ra, bao gồm: a) Trường học, nhà trẻ, bệnh viện, thư viện và các công trình công cộng. b) Nhà ở, trừ tòa nhà phục vụ điều hành sản xuất trong công trình dầu khí. c) Các công trình văn hóa. d) Đối tượng được bảo vệ khác quy định tại các bảng trong Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 12. Khỏang cách an tòan là khỏang cách tối thiểu trên hình chiếu bằng hoặc hình chiếu đứng, tính từ mép ngòai cùng của các thiết bị công nghệ có nguy cơ gây cháy nổ trong công trình dầu khí đến mép gần nhất của các đối tượng được bảo vệ. Khỏang cách an tòan đối với Nhà máy chế biến và lọc hóa dầu là khỏang cách tối thiểu từ mép ngòai cùng của công trình đến mép gần nhất của đối tượng được bảo vệ. 13. Thiết bị công nghệ có nguy cơ gây cháy nổ là các thiết bị tồn trữ, vận chuyển, chế biến, xử lý khí, khí hóa lỏng, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ khi có nguồn gây cháy." 2. Sửa đổi Điều 4 như sau: " Điều 4. Mức rủi ro chấp nhận được Tổ chức, cá nhân sử dụng mức rủi ro chấp nhận được theo quy định của pháp luật hiện hành trong đánh giá định lượng rủi ro để phân tích, đánh giá rủi ro tổng thể trong giai đọan thiết kế kỹ thuật, xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành, nâng cấp, hóan cải, tháo dỡ, hủy bỏ công trình." 3. Sửa đổi điểm a khỏan 1, điểm a khỏan 2, khỏan 5, khỏan 7 Điều 6 như sau: a) Sửa đổi điểm a khỏan 1 như sau: "a) Kho chứa khí và các sản phẩm khí hóa lỏng: kho tồn chứa dưới áp suất và kho lạnh;" b) Sửa đổi điểm a khỏan 2 như sau: "a) Kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng dưới áp suất bao gồm: Kho cấp 1: trên 10.000 m3 Kho cấp 2: từ 5.000 m3 đến 10.000 m3 Kho cấp 3: nhỏ hơn 5.000 m3" c) Sửa đổi khỏan 5 như sau: "5. Phân cấp đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí: Đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép bao gồm: a) Đường ống vận chuyển khí cấp 1: Từ 7 bar đến nhỏ hơn 19 bar; b) Đường ống vận chuyển khí cấp 2: Từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar; c) Đường ống vận chuyển khí cấp 3: Bằng hoặc lớn hơn 60 bar." d) Sửa đổi khỏan 7 như sau: "7. Phân lọai các trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí. Trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí được phân theo áp suất vận hành tối đa cho phép theo các cấp sau: a) Trạm cấp 1: Nhỏ hơn 19 bar; b) Trạm cấp 2: Từ 19 bar đến nhỏ hơn 60 bar; c) Trạm cấp 3: Bằng hoặc lớn hơn 60 bar." 4. Sửa đổi khỏan 1 Điều 8 như sau: "1. Tổ chức, cá nhân tiến hành các họat động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng công trình phục vụ các họat động này phải tuân thủ các quy định về an tòan theo quy định của pháp luật hiện hành." 5. Sửa đổi điểm d khỏan 1 Điều 10 như sau: "d) Hai đường ống vận chuyển khí cùng được thiết kế và thi công, khỏang cách giữa chúng có thể được giảm tối đa nhưng phải đáp ứng mức rủi ro chấp nhận được theo quy định;" 6. Sửa đổi Điều 14 như sau: " Điều 14. Khỏang cách an tòan đối với nhà máy xử lý, chế biến; kho chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng; cảng xuất nhập khí và các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi 1. Tổ chức, cá nhân xác định khỏang cách an tòan đối với nhà máy chế biến, kho tồn chứa dưới áp suất chứa khí, các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi, cảng xuất nhập dầu khí và các sản phẩm dầu khí theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Tổ chức, cá nhân xác định khỏang cách an tòan đối với kho lạnh chứa khí theo kết quả đánh giá định lượng rủi ro." 7. Sửa đổi Điều 15 như sau: " Điều 15. Đối với phần ống đặt nổi Trường hợp đường ống vận chuyển khí có một phần đặt nổi trên mặt đất thì tổ chức, cá nhân áp dụng khỏang cách an tòan tương ứng với phần ống nổi." 8. Sửa đổi Điều 16 như sau: " Điều 16. Khỏang cách an tòan đối với kho, bến cảng, cầu cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ 1. Khỏang cách an tòan đối với kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Khỏang cách an tòan đối với bến cảng, cầu cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được quy định như sau: a) Khỏang cách an tòan từ các thiết bị công nghệ có nguy cơ cháy nổ trên bến cảng, cầu cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đến các đối tượng được bảo vệ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. b) Khỏang cách an tòan từ mép ngòai cùng của bến cảng, cầu cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đến mép ngòai cùng của các bến cảng, cầu cảng khác theo các quy định pháp luật chuyên ngành hàng hải." 9. Sửa đổi Điều 20 như sau: " Điều 20. Đối với phần ống đặt nổi Trường hợp một phần đường ống vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt nổi, tổ chức, cá nhân xác định khỏang cách an tòan theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này." 10. Sửa tên Chương VI như sau: " Chương VI BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TÒAN CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ " 11. Sửa đổi khỏan 7 Điều 23 như sau: "7. Tổ chức, cá nhân phải lắp đặt hệ thống báo cháy trong phạm vi công trình." 12. Sửa đổi Điều 25 như sau: " Điều 25. Quy định về việc đánh giá rủi ro các công trình dầu khí Tổ chức, cá nhân đánh giá rủi ro đối với các công trình dầu khí tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành." 13. Sửa đổi điểm b khỏan 3; bổ sung điểm b1, b2 khỏan 3 Điều 26 như sau: a) Sửa đổi điểm b, khỏan 3 như sau: "b) Độ sâu tối thiểu của đường ống đặt ngầm đối với đường ống cấp 1 đến cấp 3 là 1 m, đối với đường ống đặt ngầm còn lại là 0,6 m tính từ mặt bằng hòan thiện tới đỉnh ống và phù hợp với các quy định hiện hành." b) Bổ sung điểm b1, b2 khỏan 3 như sau: "b1) Đường ống đặt ngầm đi qua các vùng ngập nước như sông, suối, ngòi, kênh, mương, hồ, ao đầm và các vùng ngập nước khác thì độ sâu này được xác định từ đáy các vùng trên và tuân thủ các quy định về hàng hải, đường thủy nội địa. Tổ chức, cá nhân được đặt đường ống tại đáy các vùng ngập nước trên, nhưng phải có biện pháp bảo đảm an tòan chống đâm va đối với đường ống. b2) Trường hợp đường ống chôn ngầm chạy cắt ngang qua đường giao thông bộ hoặc đường sắt, tổ chức, cá nhân phải áp dụng bổ sung các giải pháp kỹ thuật tăng cường chống rung động và va đập đối với đường ống; phải có Biển báo hiệu nơi tuyến ống đi qua để tránh bị đào bới." 14. Sửa đổi Điều 29 như sau: " Điều 29. Các họat động không được thực hiện trong khỏang cách an tòan các công trình dầu khí Trong phạm vi khỏang cách an tòan của các công trình dầu khí, không được thực hiện các họat động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến họat động và sự an tòan của các công trình dầu khí bao gồm: 1. Các họat động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún, chuyển vị, các họat động đào bới, gây ảnh hưởng tới đường ống. 2. Trồng cây. 3. Thải các chất ăn mòn. 4. Tổ chức hội họp đông người, các họat động tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 5. Neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát, nạo vét hoặc các họat động khác dưới nước có thể gây cản trở đến họat động, sự an tòan của công trình dầu khí và các phương tiện ra, vào công trình dầu khí, trừ trường hợp các họat động kiểm sóat dòng thủy lưu và họat động giao thông, vận chuyển trên sông. 6. Trường hợp đường ống hoặc tuyến ống lắp đặt đi qua sông, vào bất kỳ thời điểm nào, điểm gần nhất của hệ thống neo buộc của phương tiện phải cách tối thiểu 40 m về hai phía thượng lưu và hạ lưu đối với đường ống, không cho phép các họat động neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát, nạo vét hoặc các họat động khác dưới nước có thể gây nguy hại đến đường ống; trừ trường hợp các họat động kiểm sóat dòng thủy lưu và họat động giao thông, vận chuyển trên sông." Điều 2. Thay thế các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 bằng các Phụ lục I, II, III tương ứng ban hành kèm theo Nghị định này. Điều 3. Thay thế cụm từ "đối tượng tiếp giáp" bằng cụm từ "đối tượng được bảo vệ" tại các Điều: Điều 3; Điều 11; tên Điều 19 và khỏan 1 Điều 19; Điều 21; khỏan 2 Điều 26. Điều 4. Bãi bỏ một số điều, khỏan của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an tòan công trình dầu khí trên đất liền như sau: 1. Bãi bỏ Điều 3. 2. Bãi bỏ khỏan 3 Điều 6. 3. Bãi bỏ Điều 7. 4. Bãi bỏ điểm c, đ khỏan 1 Điều 10. 5. Bãi bỏ khỏan 5, khỏan 6 Điều 23. Điều 5. Hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2019. Điều 6. Điều khỏan chuyển tiếp 1. Các công trình dầu khí đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực chưa đáp ứng khỏang cách an tòan theo quy định của Nghị định này, sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện các biện pháp tăng cường, đảm bảo mức rủi ro chấp nhận được theo quy định. 2. Khỏang cách an tòan đối với công trình dầu khí trên đất liền xác định theo quy định tại Nghị định này cho đến khi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an tòan tương ứng được ban hành. Điều 7. Trách nhiệm thi hành 1. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn các quy định tại Điều 1, Điều 2 và tổ chức thực hiện Nghị định này. 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này./. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm tóan nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đòan thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, CN (2b).PC TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Xuân Phúc PHỤ LỤC I PHÂN LỌAI DÂN CƯ (Kèm theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ) Khu vực dân cư được chia thành 4 lọai sau: Khu vực dân cư Mô tả Lọai 1* Mật độ nhà ở trung bình dưới 6 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở, đặc trưng cho các khu vực đất rừng, núi; đất hoang hóa; đất ngập mặn, đất nông nghiệp. Lọai 2* Mật độ nhà ở trung bình từ 6 đến 28 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở, đặc trưng cho các khu đất nông nghiệp có mật độ dân cư cao, các cụm dân cư. Lọai 3 Mật độ nhà ở trung bình nhiều hơn 28 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở, đặc trưng cho các khu vực thị trấn, chợ, ngọai vi các thành phố, khu vực không thuộc khu vực dân cư lọai 4. Lọai 4 Mật độ nhà ở trung bình nhiều hơn 28 nhà trên một đơn vị diện tích cơ sở, đặc trưng cho các thành phố, mật độ dân cư cao, khu vực có nhiều nhà ở nhiều tầng, mật độ giao thông cao và có nhiều công trình ngầm. Ghi chú: (*) Nếu trong khu vực dân cư lọai 1 hay 2 có các công trình như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chợ, có mức tập trung thường xuyên nhiều hơn 20 người thì khu vực này được coi là khu vực dân cư lọai 3. PHỤ LỤC II QUY ĐỊNH KHỎANG CÁCH AN TÒAN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ (Kèm theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ) Bảng 1. Khỏang cách an tòan từ bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng tồn chứa dưới áp suất đến các đối tượng được bảo vệ và khỏang cách giữa các bồn chứa Dung tích bồn chứa, V (m 3 ) Khỏang cách an tòan (m) Khỏang cách giữa các bồn chứa (m) Bồn chứa đặt chìm Bồn chứa đặt nổi % V ≤ 0,5 3 1,5 0 0,5 < V ≤ 1 3 3 0 1 < V ≤ 1,9 3 3 1 1,9 < V ≤ 7,6 3 7,6 1 7,6 < V ≤ 114 15 15 1,5 114 < V ≤ 265 15 23 1/4 tổng đường kính hai bồn lân cận 265 < V ≤ 341 15 30 341 < V ≤ 454 15 38 454 < V ≤ 757 15 61 757 < V ≤ 3785 15 91 V > 3785 15 122 Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 2. Khỏang cách an tòan từ bồn chứa đến các đối tượng được bảo vệ đối với kho chứa DM&SPDM Dung tích bồn chứa (m 3 ) Khỏang cách an tòan cho các đối tượng được bảo vệ (m) Nhỏ hơn 1 1,5 Lớn hơn 1 đến 2,85 3,0 Lớn hơn 2,85 đến 45,6 4,5 Lớn hơn 45,6 đến 114 6,0 Lớn hơn 114 đến 190 9,0 Lớn hơn 190 đến 380 15,0 Lớn hơn 380 đến 1.900 24,0 Lớn hơn 1.900 đến 3.800 30,0 Lớn hơn 3.800 đến 7.600 40,5 Lớn hơn 7.600 đến 11.400 49,5 Lớn hơn 11.400 52,5 Ghi chú: Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 3. Quy định khỏang cách an tòan đối với Nhà máy chế biến/xử lý khí STT Các đối tượng được bảo vệ Khỏang cách an tòan (m) Cấp đặc biệt Cấp 1 Cấp 2 1 Khu dân dụng 1. Nhà ở, công trình phụ độc lập (bao gồm cả vườn cây, ao cá) không thuộc lọai nhà quy định tại mục 2 của bảng này. 40 30 25 2. Nhà ở từ tầng 4 trở lên và/hoặc có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên 70 50 40 3. Trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, siêu thị hoặc khu chợ tập trung. 150 100 75 2 Khu công nghiệp, khu chế xuất: 1. Chân tường rào hoặc ranh giới tiếp giáp của khu công nghiệp 40 30 25 2. Chân ta-luy đường giao thông nội bộ, công trình cấp thóat nước nội bộ, khi chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy 40 30 20 3 Nhà máy, xí nghiệp, công trình sản xuất công nghiệp/nông - lâm - ngư nghiệp độc lập 50 40 30 4 Khu vực thăm dò, mỏ khai thác khóang sản (tính từ ranh giới tiếp giáp ngòai cùng của khu vực hoặc mỏ) 1. Có nổ mìn 300 250 200 2. Khai thác than lộ thiên 200 150 100 3. Các hình thức thăm dò, khai thác khác 100 75 50 5 Đường bộ chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy: 1. Đường cao tốc, đường bộ cấp I, II 50 40 35 2. Đường cấp III 40 35 30 3. Đường cấp IV, V 35 30 30 4. Đường dưới cấp V 30 30 30 5. Hầm đường bộ 120 100 100 6 Đường sắt chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy: 1. Đường sắt (tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngòai cùng của đường không đào, không đắp) 75 50 30 2. Hầm đường sắt 120 120 120 7 Vùng hoặc khu trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây công nghiệp/nông nghiệp/lâm nghiệp tập trung; kho chứa lương thực. 100 75 50 8 Rừng cây: 1. Rừng lá kim, cỏ tranh 75 50 50 2. Rừng lá to bản 40 30 30 9 Di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khu du lịch, các công trình phúc lợi công cộng khác. 120 100 100 10 Cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp thóat nước chôn ngầm. 7 7 7 11 Sân bay (tính từ ranh giới phạm vi phễu bay) 2000 2000 2000 12 Cột thu phát thông tin, vô tuyến; cột điện (tính từ chân cột) 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột Ghi chú: Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 4. Quy định khỏang cách an tòan đến các đối tượng được bảo vệ đối với đường ống vận chuyển khí Khỏang cách nhỏ nhất giữa hai đường ống dẫn khí chôn ngầm chạy song song Đường ống Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 1 0,5 m 1 m 2 m Cấp 2 1 m 2 m 3 m Cấp 3 2 m 3 m 3 m Khỏang cách nhỏ nhất giữa đường ống dẫn khí chôn ngầm và đường ống dẫn khí đặt nổi Đường ống Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 1 1 m 2 m 3 m Cấp 2 2 m 3 m 5 m Cấp 3 3 m 5 m 5 m Khỏang cách an tòan giữa đường ống dẫn khí chôn ngầm đến đối tượng được bảo vệ STT Các đối tượng được bảo vệ Khỏang cách an tòan (m) Cấp 2 Cấp 3 1 Khu dân dụng 1.1 Nhà ở, công trình phụ độc lập không thuộc lọai nhà quy định tại mục 1.2 7 9 1.2 Nhà ở từ 4 tầng trở lên và có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên 12 15 1.3 Trường học, bệnh viện 75 75 2 Khu công nghiệp tập trung 2.1 Chân tường rào hoặc ranh giới các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp tập trung 5 5 2.2 Khỏang cách tối thiểu từ đường ống dẫn khí đến đến đường giao thông, các công trình cấp thóat nước nội bộ, khi chạy song song trong khu công nghiệp tập trung 3 3 3 Công trình công nghiệp độc lập 7 7 4 Các đối tượng được bảo vệ khác 4.1 Chân ta luy đường bộ cấp I, II, III khi chạy song song 15 15 4.2 Chân ta luy đường bộ cấp IV, V, VI khi chạy song song 10 10 4.3 Chân ta luy đường sắt chính, khi chạy song song 15 15 4.4 Chân ta luy đường sắt phụ, khi chạy song song 10 10 4.5 Chân ta luy đường dẫn của cầu đường sắt, đường bộ phía thượng lưu khi chạy song song 15 15 4.6 Chân ta luy đường dẫn của cầu đường sắt, đường bộ phía hạ lưu khi chạy song song 10 10 4.7 Bến cảng, ca nô, phà phía thượng lưu (tính đến hàng rào hoặc ranh giới của công trình) 30 30 4.8. Bến cảng, ca nô, phà phía hạ lưu (tính đến hàng rào hoặc ranh giới của công trình) 20 20 4.9 Đập nước, đê sông, đê biển, khi chạy song song (tính đến ranh giới bảo vệ của công trình) 15 15 4.10 Các di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, công trình phúc lợi công cộng khác 20 20 Ghi chú: Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 5. Quy định khỏang cách an tòan đối với đường ống vận chuyển khí khoan xiên Khỏang cách an tòan (m) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 5 6 8 Ghi chú: Khỏang cách an tòan cho đường ống khoan xiên được xác định chính là độ sâu từ ống đến các công trình khác. Bảng 6. Quy định khỏang cách an tòan đối với đường ống vận chuyển DM&SPDM STT Các đối tượng được bảo vệ Khỏang cách an tòan (m) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 1 Khu dân cư: 1. Nhà ở, công trình phụ độc lập (bao gồm cả vườn cây, ao cá) không thuộc lọai nhà quy định tại mục 2 của Bảng này 30 15 12 2. Nhà ở từ tầng 4 trở lên và/hoặc có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên 40 20 15 3. Trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, siêu thị hoặc khu chợ tập trung 60 25 20 2 Khu công nghiệp, khu chế xuất: 1. Chân tường rào hoặc ranh giới tiếp giáp của khu công nghiệp 12 10 8 2. Chân ta-luy đường giao thông, công trình cấp thóat nước nội bộ, khi chạy song song với đường ống 10 8 5 3 Nhà máy, xí nghiệp, công trình sản xuất công nghiệp/nông - lâm - ngư nghiệp độc lập 10 8 8 4 Khu vực thăm dò, mỏ khai thác khóang sản (tính từ ranh giới tiếp giáp ngòai cùng của khu vực hoặc mỏ): 1. Có nổ mìn 200 200 200 2. Khai thác than lộ thiên 40 40 40 3. Các hình thức thăm dò, khai thác khác 30 15 15 5 Đường bộ chạy song song với đường ống (tính từ chân ta-luy đường bộ): 1. Đường cao tốc, đường bộ cấp I, II, III 30 20 20 2. Đường cấp IV, V và dưới cấp V 20 15 15 3. Hầm đường bộ 30 30 30 6 Đường sắt chạy song song với đường ống: 1. Đường sắt 30 20 15 2. Đường tàu điện ngầm 150 150 150 7 Đường dẫn của cầu đường sắt hoặc đường bộ chạy song song với đường ống (tính từ chân ta-luy đường): 1. Khi đường ống đặt ở phía thượng lưu 60 40 25 2. Khi đường ống đặt ở phía hạ lưu 20 15 15 8 Cảng sông các lọai (bao gồm cả cảng xuất nhập, không nằm trong cùng hệ thống với đường ống, quân cảng cố định, cảng hàng hóa); bến phà, bến tàu, bến đò, canô: 1. Khi đường ống đặt ở phía thượng lưu 100 70 50 2. Khi đường ống đặt ở phía hạ lưu 60 30 30 9 Nhà máy thủy điện - đập nước; trạm thủy lợi: 1. Khi đường ống đặt ở phía thượng lưu 100 75 75 2. Khi đường ống đặt ở phía hạ lưu 400 400 400 10 Đê sông; đê biển; đê kênh mương tưới tiêu (khỏang cách tính từ chân đê trở ra); công trình cấp nước sinh họat chạy song song với đường ống 50 30 30 11 Kho chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; trạm xuất nhập xăng dầu; kho chứa các vật liệu dễ cháy nổ 40 20 20 12 Vùng hoặc khu trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây công nghiệp/nông nghiệp/lâm nghiệp tập trung; kho chứa lương thực. 40 20 20 13 Rừng cây: 1. Rừng lá kim, cỏ tranh 60 45 45 2. Rừng lá to bản 40 30 30 14 Di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khu du lịch, các công trình phúc lợi công cộng khác. 60 60 60 15 Cột thu phát thông tin, vô tuyến (tính từ chân cột) 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột 16 Đường dây cáp điện cao thế hoặc lưới điện quốc gia (tính từ ranh giới hành lang an tòan của lưới điện); cột điện. H cột cao nhất +10 m H cột cao nhất +10 m H cột cao nhất +10 m 17 Cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp thóat nước chôn ngầm 60 45 30 Ghi chú: Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 7. Quy định khỏang cách an tòan đối với các trạm Trạm Khỏang cách an tòan (m) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Trạm phân phối khí 6,0 12,0 16,0 Trạm van 3,0 3,0 7,0 Trạm phóng nhận thoi 3,0 3,0 5,0 Bảng 8. Quy định khỏang cách an tòan đối với Nhà máy chế biến/Nhà máy lọc - hóa dầu STT Các đối tượng được bảo vệ Khỏang cách an tòan (m) Cấp đặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III 1 Khu dân cư: 1. Nhà ở, công trình phụ độc lập (bao gồm cả vườn cây, ao cá) không thuộc lọai nhà quy định tại mục 2 của bảng này 100 50 40 25 2. Nhà ở từ tầng 4 trở lên và/hoặc có hơn 10 hộ cư trú thường xuyên 150 100 75 50 3. Trường học, bệnh viện, nhà trẻ, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, siêu thị hoặc khu chợ tập trung 250 150 100 80 2 Khu công nghiệp, khu chế xuất: 1. Chân tường rào hoặc ranh giới tiếp giáp của khu công nghiệp 120 100 75 50 2. Chân ta-luy đường giao thông nội bộ, công trình cấp thóat nước nội bộ, khi chạy song song với ranh giới tiếp giáp của nhà máy 80 60 40 20 3 Nhà máy, xí nghiệp, công trình sản xuất công nghiệp/nông - lâm - ngư nghiệp độc lập 100 75 50 40 4 Khu vực thăm dò, mỏ khai thác khóang sản (tính từ ranh giới tiếp giáp ngòai cùng của khu vực hoặc mỏ) 1. Có nổ mìn 300 300 250 200 2. Khai thác than lộ thiên 200 200 150 100 3. Các hình thức thăm dò, khai thác khác 100 100 75 50 5 Đường bộ chạy song song với ranh giới tiếp giáp của Nhà máy (tính từ chân ta-luy đường bộ) 1. Đường cao tốc, đường bộ cấp I, II 75 75 50 40 2. Đường cấp III 50 50 40 30 3. Đường cấp IV, V 40 40 40 30 4. Đường dưới cấp V 30 30 30 30 5. Hầm đường bộ 150 120 100 100 6 Đường sắt chạy song song với ranh giới tiếp giáp của nhà máy: 1. Đường sắt (tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngòai cùng của đường không đào, không đắp) 75 75 75 50 2. Đường tàu điện ngầm 150 150 150 150 7 Sân bay (tính từ ranh giới phạm vi phễu bay) 2500 2000 2000 2000 8 Vùng hoặc khu trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây công nghiệp/nông nghiệp/lâm nghiệp tập trung; kho chứa lương thực. 150 100 75 50 9 Rừng cây: 1. Rừng cây lá kim, cỏ tranh 100 75 50 50 2. Rừng cây lá to bản 50 40 30 30 10 Di sản văn hóa cấp quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, khu du lịch, các công trình phúc lợi công cộng khác. 150 120 100 100 11 Cột thu phát thông tin, vô tuyến; cột điện (tính từ chân cột) 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột 1,5 chiều cao cột 12 Cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp thóat nước chôn ngầm. 7 7 7 7 Ghi chú: Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 9. Quy định khỏang cách an tòan đối với các hạng mục liên quan của Nhà máy chế biến/Nhà máy lọc - hóa dầu STT Hạng mục Khỏang cách an tòan (m) 1 Cảng xuất sản phẩm (tính từ mép ngòai cùng của công trình) 500 2 Đê chắn sóng: - Phần ngòai biển (tính từ chân đê trở ra) 500 - Phần trên bờ (tính từ chân đê trở vào; cứ đào móng công trình khác sâu thêm 1 m thì phải tăng khỏang cách thêm 10 m) 30 3 Tuyến ống dẫn dầu thô (phần trên bờ; tính từ mép ngòai của ống ngòai cùng về mỗi bên) 20 4 Tuyến ống dẫn sản phẩm (tính từ mép ngòai của ống ngòai cùng về mỗi bên) 20 5 Tuyến xả nước thải (tính từ giới hạn ngòai của kênh xả nước thải) 5 6 Các hạng mục công trình ngòai biển (được xác định về mọi phía tính từ rìa ngòai cùng đối với công trình cố định và từ điểm thả neo đối với công trình di động) - Phao nhận dầu không bến SPM 800 - Tuyến ống dẫn dầu thô 500 - Tuyến ống dẫn và xả nước biển 5 Ghi chú: Khỏang cách an tòan đối với các đối tượng được bảo vệ khác được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá định lượng rủi ro. PHỤ LỤC III QUY ĐỊNH GIẢM KHỎANG CÁCH AN TÒAN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT (Kèm theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ) Bảng 1. Quy định cho phép giảm khỏang cách an tòan đối với kho Giải pháp kỹ thuật tăng cường Khỏang cách được phép giảm tương ứng Xuất nhập kín và thu hồi hơi cho các giàn xuất nhập 20% Lắp đặt mái phao cho các bồn chứa có nhiệt độ chớp cháy bằng hoặc thấp hơn 23 0 C 20% Hệ thống thu hồi và xử lý nước thải đảm bảo giảm trên 30% so với quy định 10% Hào chống lan tràn dầu và chống cháy lan 20% Sơn phản nhiệt thành bể 5% Thiết bị đo mức tự động 10% Hệ thống báo lửa tự động, camera quan sát có người trực 24/24 10% Hệ thống chữa cháy tự động 20% Ghi chú: Khi áp dụng một hoặc nhiều giải pháp kỹ thuật tăng cường khỏang cách tối đa được giảm không được vượt quá 50% và khỏang cách tối thiểu không nhỏ hơn 10 m. Đối với những trường hợp kỹ thuật tăng cường khác không quy định theo bảng này, hệ số giảm khỏang cách sẽ được phân tích và đề xuất theo phương pháp đánh giá định lượng rủi ro. Bảng 2. Quy định cho phép giảm khỏang cách an tòan đối với đường ống vận chuyển DM&SPDM khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường Giải pháp kỹ thuật tăng cường Khỏang cách được phép giảm tương ứng Tăng độ dày thành ống tương ứng với hệ số f: - Đường ống đi qua khu vực dân cư lọai 1 và hệ số thiết kế không lớn hơn 0.60 - Đường ống đi qua khu vực dân cư lọai 2 và hệ số thiết kế không lớn hơn 0.50 - Đường ống đi qua khu vực dân cư lọai 2 và hệ số thiết kế không lớn hơn 0.40 - Đường ống đi qua khu vực dân cư lọai 2 và hệ số thiết kế không lớn hơn 0.30 30% Tăng cường lớp phủ trên ống, bọc ống bằng bê tông hay các vật liệu khác, lắp ống lồng 20% Tăng độ sâu chôn ống: Tính từ độ sâu chôn ống tối thiểu, cứ tăng 0.5 m độ sâu chôn ống Được phép giảm 18% Tăng khả năng chống ăn mòn và định kỳ siêu âm kiểm tra độ dày thành ống hoặc có thiết bị tự động kiểm tra khuyết tật của ống. 30% Đặt trong hào bê tông tối thiểu: Sâu 1 m, dày 10 cm, có nắp bê tông dày 10 cm trên đắp đất chặt. 20% Có tường ngăn cao trên 3 m về phía đối tượng được bảo vệ hoặc đặt các tấm ngăn cách bê tông giữa hai đường ống 10% Ghi chú: Không áp dụng với đường ống khoan xiên Độ dày thành ống, hệ số thiết kế Độ dày thành ống tối thiểu đối với ống thép được xác định theo công thức sau: Trong đó: T: Chiều dày thiết kế của ống, mm; P: Áp suất thiết kế ở nhiệt độ thiết kế, bar; D: Đường kính ngòai của ống, mm; f: Hệ số thiết kế, không đơn vị; s: Cường độ giới hạn chảy tối thiểu đặc trưng của vật liệu chế tạo ống, N/mm 2 . Hệ số thiết kế được xác định dựa trên cơ sở phân lọai khu vực dân cư. Việc phân lọai khu vực dân cư được quy định chi tiết tại Phụ lục I. Hệ số thiết kế f được quy định tương ứng với từng lọai khu vực dân cư như sau: Khu vực dân cư lọai 1: Hệ số f không lớn hơn 0,72 Khu vực dân cư lọai 2: Hệ số f không lớn hơn 0,60 Khu vực dân cư lọai 3: Hệ số f không lớn hơn 0,50 Khu vực dân cư lọai 4: Hệ số f không lớn hơn 0,40 Đối với những đường ống vận chuyển khí đi qua vùng rừng núi, đất hoang hóa hay các khu vực khác không có hoặc rất ít dân cư sinh sống mà theo quy họach sử dụng đất sẽ ít có thay đổi trong giai đọan từ 10 đến 15 năm tiếp theo, hệ số thiết kế có thể lấy không lớn hơn 0,8.