Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 2020-01-31

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Số 03/2020/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ninh Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tiêu chuân và Quy chuân kỹ thuật ngày 29 háng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 thảng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Tiêu chuãn và Quy chuân kỹ thuật; Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT- BKHCN ngày 28 thảng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thấm định và ban hành quy chuân kỹ thuật; Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 thảng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuấn quổc gia về mỏi trường; Căn cứ Thông tư sổ 30/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011của Bộ ưưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đối, bo sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư sổ 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hướng xây dựng, thâm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Thông tư sổ 24/2017/TT- BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ ưưởng Bộ Tài nguyên và Môi ưường quy định quy chuân kỹ thuật quốc gia vê môi trường; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 20/TTr-STNMT ngày 20 thảng 01 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường sau đây: 1. QCĐP 01: 2020/NB - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp. 2. QCĐP 02: 2020/NB - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. Điều 2. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2020. Điều 3. Tổ chửc thực hiện Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đòan thể tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: Như Điều 3; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư pháp - Cục KTVBQPPL; Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Đòan ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh; UB MTTQ VNtỉnh; Sở Tư pháp - CSDLQG về pháp luật; Trung tâm Tin học - Công báo; Lưu:VT, VP3; Kh03 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Quang Ngọc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCĐP 01: 2020/NB CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG THẢI CỒNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH Ninh Binh Environmental Technical Regulation on Industrial Waste VVater NINH BÌNH - 2020 Lời nói đầu QCĐP 01: 2020/NB do Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Ninh Bình biên sọan, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tư pháp trình duyệt, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số .ổJ..../2020/QĐ-UBND ngày//tháng^năm 2020 QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ NUỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH Ninh Binh environmental Technical Regulation on Industrial Waste Water QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến họat động thải nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nước thải công nghiệp của nhà máy thuộc ngành sản xuất đặc thù được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của ngành đó nếu có vận hành trạm xử lý nước thải riêng biệt, hoặc theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Ninh Bình nếu nằm trong khu công nghiệp. Nước thải công nghiệp thải vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung phải tuân thủ theo quy định (hoặc thỏa thuận) của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ: Quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp); Nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối tiếp nhận và xử lý nước thải của cơ sở công nghiệp. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thóat nước đô thị, khu dân cư; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm, vùng nước biền ven bờ. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khỉ thải vào nguồn tiếp nhận nước thải được tính như sau: Cmax = c x Kq x Kf x K^IB 0) Trong đó: Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào nguồn tiếp nhận nước thải. c là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại Mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biền ven bờ; Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại Mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; K nb là hệ số áp dụng bổ sung riêng của QCĐP 01: 2020/NB đối với các nguồn thải khi thải vào sông, suối, khe, rạch, hồ, đầm chứa nước có các mục đích sử dụng nước khác nhau và ở các vùng khác nhau. Áp dụng Hệ số Kq như trong Bảng 2 (mục 2.3.1, QCVN 40:2011/2011/BTNMT) và Bảng 3 (mục 2.3.2, QCVN 40:2011/BTNMT) nhưng đồng thời nhân thêm hệ số điều chỉnh theo yêu cầu bảo vệ nguồn nước tiếp nhận của tỉnh Ninh Bình (Knb) như trong Bảng 5. Không áp dụng hệ số Kq và K f và K NB khi tính tóan Cmax cho các thông số: nhiệt độ, độ màu, độ pH, colitorm, tổng họat độ phóng xạ 0 và tổng họat độ phóng xạ p. Nước thải công nghiệp thải vào hệ thống thóat nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung thì áp dụng giá trị Cmax = c quy định tại cột B Bảng 1. Giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp được quy định tại Bảng 1 Bảng 1: Giá trị c của các thông sổ ô nhiễm trong nước thải công nghiệp TT Thông số Đơn vị Giá trị c A B 1 Nhiệt độ °c 40 40 2 Màu Pt/Co 50 150 3 pH - 6 đến 9 5,5 đến 9 4 BODõ (20°C) mg/l 30 50 5 COD mg/l 75 150 6 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 TT Thông số Đơn vị Giá trị c A B 7 Asen (As) mg/l 0,05 0,1 8 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,005 0,01 9 Chì (Pb) mg/l 0,1 0,5 10 Cadmi (Cd) mg/l 0,05 0,1 11 Crom hóa trị VI (Cr) mg/l 0,05 0,1 12 Crom hóa trị III mg/l 0,2 1 13 Đồng (Cu) mg/l 2 2 14 Kẽm (Zn) mg/l 3 3 15 Niken (Ni) mg/l 0,2 0,5 16 Mangan (Mn) mg/l 0,5 1 17 Sắt (Fe) mg/l 1 5 18 Tổng xianua (CN‘) mg/l 0,07 0,1 19 Tổng phenol mg/l 0,1 0,5 20 Tổng dầu mỡ khóang mg/l 5 10 21 Suníua mg/l 0,2 0,5 22 Florua mg/l 5 10 23 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10 24 Tổng nitơ (tính theo N) mg/l 20 40 25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 4 6 26 Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ) mg/l 500 1 000 27 Clo dư mg/l 1 2 TT Thông số Đơn vị Giá trị c A B 28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ mg/l 0,05 0,1 29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ mg/l 0,3 1 30 Tổng PCB mg/l 0,003 0,01 31 Colitorm vi khuẩn/ 100ml 3 000 5 000 32 Tổng họat độ phóng xạ a Bq/I 0,1 0,1 33 Tổng họat độ phóng xạ |3 Bq/I 1,0 1,0 Chú thích : Cột A Bảng 1 quy định giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh họat, du lịch. Cột B Bảng 1 quy định giá trị c của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh họat, du lịch. Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải. 2.3. Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải, Kq 2.3.1. Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, rạch được quy định tại Bảng 2 dưới đây: Bảng 2: Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải Lưu lượng dòng chảy của nguồn nước tiếp nhận nước thải (Q) Đơn vị tính: mét khối/giây (m 3 /s) Hệ số Kq Q<50 0,9 50 < Q < 200 1 200 < Q < 500 1,1 Q > 500 1,2 Trong đó: Q được tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp). Hệ số Kq ứng với dung tích (V) của nguồn tiếp nhận nước thải là hồ, ao, đầm được quy định tại Bảng 3 dưới đây: Bảng 3: Giá trị hệ số Kq ứng với dung tích của hồ, ao, đàm tiếp nhận nước thải Dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (V) - đơn vị tính m 3 Hệ số Kq Hồ ao đầm có dung tích V<10.10 6 0,6 Hồ ao đầm có dung tích 10.10 6 <100.10 6 0,8 Hồ ao đầm có dung tích V>100.10 6 1,0 Hồ ao đầm không có số liệu về dung tích 0,6 2.3.3. Khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, kênh, mương thì áp dụng Kq = 0,9; hồ, ao, đầm không có số liệu về dung tích thì áp dụng Kq = 0,6. Hệ số Kq đối với nguồn tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ, đầm phá nước mặn và nước lợ ven biển. Vùng nước biền ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh, thể thao và giải trí dưới nước, đầm phá nước mặn và nước lợ ven biển áp dụng Kq = 1. Vùng nước biền ven bờ không dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh, thể thao hoặc giải trí dưới nước áp dụng Kq = 1,3. Hệ sổ lưu lượng nguồn thải K f Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf được quy định tại Bảng 4 dưới đây: Bảng 4: Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf Lưu lượng nguồn thải (F) Đơn vị tính: mét khối/ngày đêm (m 3 /24h) Hệ số Kf F < 50 1,2 50 < F < 500 1,1 500 < F < 5000 1,0 F > 5000 0,9 Lưu lượng nguồn thải F được tính theo lưu lượng thải lớn nhất nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Kế họach bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường. Giá trị hệ số Knb Bảng 5: Giá trị hệ số KNBấp dụng cùng với hệ số Kq của QCVN 40: 20Ỉ1/BTNMT TT Nguồn nước hoặc vùng nhận nước thải Mục đích sử dụng nước Giá trị Knb 1 Sông, suối, hồ, đầm Cho cấp nước sinh họat, du lịch 0,85 2 Sông, suối, khe, rạch Cho các mục đích khác ngòai mục đích cấp nước sinh họat, du lịch 0,95 3 Hồ chứa, đầm chứa thuộc nội thành, nội thị (thành phố, huyện) Cho các mục đích khác ngòai mục đích cấp nước sinh họat, du lịch 0,85 4 Hồ chứa, đầm chứa thuộc các nơi khác trong địa bàn tỉnh Cho các mục đích khác ngòai mục đích cấp nước sinh họat, du lịch 0,9 5 Vùng nước biền ven bờ Không phân biệt mục đích sử dụng nước 1 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế sau đây: Bảng 6: Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước thải công nghiệp. TT Thông số Phương pháp phân tích, sổ hiệu tiêu chuẩn 1 Lấy mẫu TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu; TCVN 6333-3: 2016 (ISO 5667 - 3:2012) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu; TCVN 5999: 1995 (ISO 5667-10:1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 2 Nhiệt độ TCVN 4557: 1988 Chất lượng nước - Phương pháp xác định nhiệt độ; SMEWW 2550B:2012. TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn 3 Độ màu - TCVN 6185: 2015 (ISO 7887:2011) Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định màu sắc; -ASTM D1209-05; -SMEWW2120C: 2012. 4 pH TCVN 6492: 2011 (ISO 10523:2008) Chất lượng nước - Xác định pH; SMEWW 2550B - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định pH. 5 BOD5 (20°C) TCVN 6001-1: 2008 (ISO 5815-1:2003), Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha lõang và cấy có bổ sung allylthiourea; TCVN 6001-2: 2008 (ISO 5815-2:2003), Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha lõang; SMEWW 5210B:2012 - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định BOD. SMEWW 5210D:2012. 6 COD TCVN 6491: 1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD); SMEWW 5220 - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định COD; SMEWW 5220C: 2012; SMEWW 5220D: 2012. 7 Tổng chất rắn lơ lưng (TSS) TCVN 6625: 2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh; SMEWW 2540 - Phương pháp chuẩn phân tích nước và nước thải - Xác định chất rắn lơ lửng. 8 Asen (As) - TCVN 6626: 2000 (ISO 11969:1996) Chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydro); TCVN 6665: 2011 (ISO 11885:2007) chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang plasma cặp cảm ứng (ICP - OES) TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn ISO 15586: 2003; SMEWW 3113B:2012; -SMEWW3114B: 2012; -SMEWW3125B: 2012; us EPA method 200.8 9 Thủy ngân (Hg) TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thủy ngân; -SMEWW3112B: 2012; us EPA method 7470A; us EPA method 200.8 10 Chì (Pb) TCVN 6193: 1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES); ISO 15586: 2003; SMEWW3113B: 2012; SMEWW3125B: 2012; us EPA method 239.2; us EPA method 200.8 11 Cadmi (Cd) TCVN 6193: 1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; TCVN 6197: 2008; TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES) SMEWW 3111B: 2012; SMEWW3113B: 2012; SMEWW3125B: 2012; us EPA method 200.8 12 Crom hóa trị VI (Cr) TCVN 6658: 2000 (ISO 11083:1994) Chất lượng nước - Xác định crom hóa trị sáu - Phương pháp trắc quang dùng 1,5- diphenylcacbazid; SMEWW 3500 - Cr.B: 2012; us EPA method 7198; TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn -us EPA method 218.4 13 Tổng crôm (Cr) TCVN 6222: 2008 (ISO 9174-1998) Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử; TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES) ISO 15586:2003; SMEWW3111B: 2012; SMEWW 3113B: 2012; SMEWW3120B: 2012; SMEWW3125B: 2012; us EPA method 200.7; us EPA method 200.8; us EPA method 218.1; us EPAmethod 218.2 14 Đồng (Cu) TCVN 6193: 1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES); - ISO 15586: 2003; -SMEWW3111B: 2012; -SMEWW3113B: 2012; -SMEWW3120B: 2012; -SMEWW3125B: 2012; us EPA method 200.7; us EPA method 200.8 15 Kẽm (Zn) TCVN 6193: 1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES); - ISO15586:2003, -SMEWW3111B: 2012; -SMEWW3113B: 2012; TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn -SMEWW3120B: 2012; -SMEWW3125B: 2012; - us EPA method 200.7; - us EPA method 200.8 16 Niken (Ni) TCVN 6193: 1996 (ISO 8288:1986) Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES); ISO 15586:2003; SMEWW3111B: 2012; SMEWW3113B: 2012; SMEWW3120B: 2012; SMEWW3125B: 2012; us EPA method 200.7; us EPA method 200.8. 17 Mangan (Mn) -TCVN 6665: 2011; - ISO 15586:2003; -SMEWW3111B: 2012; -SMEWW3113B: 2012; - SMEWW 3120B: 2012; -SMEWW3125B: 2012; - us EPA method 200.7; - us EPA method 200.8; - us EPA method 243.1 18 Sắt (Fe) TCVN 6177: 1996 (ISO 6332:1988) Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin; TCVN 6665:2011; ISO 15586:2003; SMEWW 3500 - Fe.B.2O12; SMEWW3111B: 2012; SMEWW3113B: 2012; SMEWW3120: 2012; us EPA method 200.7 TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn 19 Tổng xianua (CN') TCVN 6181: 1996 (ISO 6703-1:1984) Chất lượng nước - Xác định xianua tổng; TCVN 7723:2007; ISO 14403-2:2012; SMEWW 4500 - CN - C&E:2012 20 Tổng phenol TCVN 6216: 1996 (ISO 6439:1990) Chất lượng nước - Xác định chỉ số phenol - Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất; TCVN 6199-1: 1995 (ISO 8165/1:1992) Chất lượng nước - Xác định các phenol đơn hóa trị lựa chọn. Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau khi làm giàu bằng chiết; TCVN 7874:2008; ISO 14402:1999; SMEWW 5530C:2012 21 Tổng dầu mỡ khóang TCVN 7875: 2008 Nước - Xác định dầu và mỡ - Phương pháp chiếu hồng ngọai; SMEWW 5520B&F:2012; SMEWW 5520C&F:2012; SMEWW 5520D&F:2012; us EPA method 1664 22 Sunfua TCVN 6637: 2000 (ISO 10530:1992) Chất lượng nước - Xác định suntua hòa tan- Phương pháp đo quang dùng metylen xanh; TCVN 6659:2000; SMEWW 4500 S 2 -.B&D:2012 23 Florua (p) TCVN 6494-1: 2011 (ISO 10304-1: 2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, tlorua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan; SMEWW 4500 F-.B&C:2012; SMEWW 4500 F-.B&D:2012; SMEWW 4110B:2012; SMEWW 4110C:2012; us EPA method 300.0 TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn 24 Amoni (tính theo N) TCVN 6620: 2000 (ISO 6778:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế; TCVN 5988: 1995 (ISO 5664:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ; TCVN 6179-1: 1996; SMEWW 4500 NH 3 .B&D:2012; SMEWW4500 NH 3 .B&F:2012; SMEWW4500 NH 3 .B&H:2012; us EPA method 350.2 25 Tổng nitơ (tính theo N) TCVN 6638: 2000 (ISO 10048:1991) Chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda; TCVN 6624:1-2000; TCVN 6624:2-2000 26 Tổng phốt pho (tính theo P) TCVN 6202: 2008 (ISO 6878:2004) Chất lượng nước - Xác định phôt pho - Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat; SMEWW4500 - P.B&D:2012; SMEWW 4500 - P.B&E:2012 27 Clorua (Cl') -TCVN 6194:1996; -TCVN 6494-1: 2011; SMEWW 4110B:2012; SMEWW4110C:2012; SMEWW 4500.C|-:2012; us EPA method 300.0 28 Clo dư TCVN 6225-3: 2011 (ISO 7393-3:1990) Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số - Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số; TCVN 6225- 1: 2012; TCVN 6225-2: 2012; SMEWW 4500 - 0:2012 SMEWW 411002012 29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo - TCVN 7876:2008 Nước - Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ - Phương pháp sắc ký khí TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn hữu cơ chiết lỏng-lỏng; -TCVN 9241: 2012; SMEWW 6630B:2012; us EPA method 8081A; us EPA method 8270D 30 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ TCVN 8062: 2009 Xác định hợp chất phospho hữu cơ bằng sắc ký khí - Kỹ thuật cột mao quản; us EPA method 8141B; us EPA method 8270D 31 Tổng PCB - TCVN 7876: 2008; -TCVN 9241: 2012; SMEWW 6630C:2012; us EPA method 1668B; us EPA method 8082A; us EPA method 8270D 32 Colitorm TCVN 8775: 2011 Chất lượng nước - Xác định colitorm tổng số - Kỹ thuật màng lọc; TCVN 6187-1: 2009 (ISO 9308-1: 2000) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliỉorm. Phần 1: Phương pháp lọc màng; TCVN 6187-2: 1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn colitorm, vi khuẩn colitorm chịu nhiệt và Escherichia coli giả định - Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); SMEWW 9221B:2012; SMEWW 9222B:2012 33 Tổng họat độ phóng xạ a TCVN 6053: 2011 (ISO 9696:2007) Chất lượng nước - Đo tổng họat độ phóng xạ anpha (a) trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày; SMEWW 7110B:2012 34 Tổng họat độ phóng xạ p TCVN 6219: 2011 (ISO 9697:2008) Chất lượng nước — Đo tổng họat độ phóng xạ beta (P) trong nước không mặn. SMEWW 7110B:2012 Áp dụng các phương pháp phân tích quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn được viện dẫn ở mục 3.1 hoặc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế mới ban hành nhưng chưa được viện dẫn trong quy chuẩn này là được chấp nhận. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến họat động xả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Áp dụng QCĐP 01: 2020/NB thay thể cho áp dụng QCVN 40: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để triển khai, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chuẩn này trên địa bàn tỉnh. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được viện dẫn trong phần 3, mục 3.1 thuộc QCĐP 01: 2020/NB này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo bản tiêu chuẩn mới. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCĐP 02: 2020/NB Y CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG ẢI CÕNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MÀNG TỈNH NINH BÌNH NinhBinh Environmental Technical Regulation on Emission of Cement Manutacturing plants (Draỉt) NINH BÌNH - 2020 Lời nói đầu QCĐP 02: 2020/NB do Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Ninh Bình biên sọan, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tư pháp trình duyệt, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số ./2020/QĐ-UBND ngày^thángơ^nám 202/2. QUY CHUẲN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG ^^ỷếÌ^THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG TỈNH NINH BÌNH ^k^Ể^dvironmental Technical Regulation on Emission of Cement Manufacturing plants (Draff) QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải nhà máy sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến họat động phát thải khí thải từ các nhà máy sản xuất xi măng vào môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các quá trình sản xuất các sản phẩm clinke và xi măng. Kp là hệ số công suất ứng với tổng công suất theo thiết kế của nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng; Kv là hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng. .Mét khối khí thải chuẩn (Nm 3 ) là mét khối khí thải ở nhiệt độ 25°c và áp suất tuyệt đối 760 mm Hg; p là tổng công suất theo thiết kế của nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT . Nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải phát thải ra từ các nhà máy sản xuất xi măng được tính như sau: Cmax — c X Kp x Kv Trong đó: Cmax là nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải từ nhà máy sản xuất xi măng, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm 3 ). c là nồng độ của các thông số ô nhiễm trong khí thải nhà máy sản xuất xi măng được quy định tại mục 2.2; Kp là hệ số công suất quy định tại mục 2.3; Kv là hệ số vùng, khu vực quy định tại mục 2.4; . Nồng độ c của các thông số ô nhiễm dùng làm cơ sở để tính tóan nồng độ tối đa cho phép (Cmax) của các thông số ô nhiễm trong khí thải từ nhà máy sản xuất xi măng thải ra môi trường không khí được quy định theo QCVN 23: 2009/BTNMT và được nêu ra trong Bảng 1 dưới đây: Bảng 1: Nồng độ c của các thông số ô nhiễm trong khí thải nhà máy sản xuất xi măng TT Thông số Nồng độ c (mg/Nm 3 ) 1 Bụi tồng 100 2 Cacbon oxit (CO) 500 3 Nitơ oxit, NOx, (tính theo NO2) 1000 4 Lưu hùynh đioxit (SO2) 500 Chú thích: Nồng độ c để tính nồng độ tối đa cho phép các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng áp dụng đối với: + Các dây chuyền sản xuất của nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng xây dựng mới hoặc cải tạo, chuyển đổi công nghệ; + Tất cả dây chuyền sản xuất của nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng với thời gian áp dụng kể từ ngày quy chuẩn này có hiệu lực. Đối với các lò nung xi măng có kết hợp đốt chất thải nguy hại có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường riêng; Đối với xưởng nghiền nguyên liệu/clinke không quy định các nồng độ CO, NOx, so 2 . Ngòai 04 thông số quy định tại Bảng 1, tùy theo yêu cầu và mục đích kiểm sóat ô nhiễm, nồng độ của các thông số ô nhiễm khác được áp dụng theo quy định tại cột A hoặc cột B trong Bảng 1 của QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. . Hệ số công suất Kp của nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng được quy định theo QCVN 23: 2009/BTNMT và được nêu ra như trong Bảng 2 dưới đây: Bảng 2: Hệ số công suất Kp Tổng công suất theo thiết kế (triệu tấn/năm) Hệ số Kp p < 0,6 1,2 0,6 <1,5 1,0 p>1,5 0,8 . Giá trị hệ số vùng, khu vực Kv được áp dụng cho các nhà máy xi măng đang họat động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Bảng 3 dưới đây khi tính tóan giá trị Cmax của các thông số ô nhiễm trong khí thải được liệt kê trong Bảng 1, [là các thông số Cacbon oxit, co, Nitơ oxit, NOx, (tính theo NO2), Lưu hùynh đioxit, (SO2)], trừ thông số bụi tổng Bảng 3: Hệ số vùng, Khu vực Kv Phân vùng, khu vực Hệ số Kv Lọai 1 Nội thành đô thị lọai đặc biệt 0) và đô thị lọai I 0); rừng đặc dụng (2) ; di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng (3) ; nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng có khỏang cách đến ranh giới các khu vực này dưới 05 km. 0,6 Lọai 2 Nội thành, nội thị đô thị lọai II, III, IV (1 ); vùng ngọai thành đô thị lọai đặc biệt, đô thị lọai I có khỏang cách đến ranh giới nội thành lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng có khỏang cách đến ranh giới các khu vực này dưới 05 km. 0,8 Lọai 3 Khu công nghiệp; đô thị lọai V (1 ); vùng ngọai thành, ngọai thị đô thị lọai II, III, IV có khỏang cách đến ranh giới nội thành, nội thị lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà máy, cơ sờ sản xuất xi măng có khỏang cách đến ranh giới các khu vực này dưới 05 km (4) . 1,0 Lọai 4 Nông thôn 1,2 Lọai 5 Nông thôn miền núi 1,4 Chú thích: (1 >ĐÔ thị được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân lọai đô thị ngày 25 tháng 5 năm 2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Rừng đặc dụng được xác định theo Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017, gồm: Vườn quốc gia; Khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn lòai - sinh cảnh; Khu bảo vệ cảnh quan bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia; Di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được UNESCO, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ chủ quản ra quyết định thành lập và xếp hạng; Trường hợp nguồn phát thải có khỏang cách đến 02 vùng trở lên nhỏ hơn 02 km thì áp dụng hệ số vùng, khu vực Kv đối với vùng có hệ số nhỏ nhất; Cơ sở sản xuất đặt tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp nằm trong Vùng 1 và Vùng 2 áp dụng giá trị hệ số vung tương ứng; Khỏang cách quy định tại bảng 3 được tính từ nguồn phát thải. 2.5 Giá trị hệ số khu vực Kv áp dụng để tính tóan giá trị Cmax của thông số bụi tổng trong khí thải khi thải ra môi trường không khí của các nhà máy xi măng đang họat động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau: Kv = 0,56 áp dụng cho các nhà máy thuộc nội thành đô thị lọai đặc biệt và đô thị lọai I; rừng đặc dụng; di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng; nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng có khỏang cách đến ranh giới các khu vực này dưới 05 km (nhà máy xi măng Vissai Ninh Bình, xi măng Duyên Hà và xi măng Hệ Dưỡng). Kv = 0,60 áp dụng cho các nhà máy thuộc nội thành, nội thị đô thị lọai II, III, IV; vùng ngọai thành đô thị lọai đặc biệt, đô thị lọai I có khỏang cách đến ranh giới nội thành lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng có khỏang cách đến ranh giới các khu vực này dưới 05 km (nhà máy xi măng Tam Điệp và Hướng Dương). Kv = 0,8 áp dụng cho các nhà máy thuộc Khu công nghiệp; đô thị lọai V; vùng ngọai thành, ngọai thị đô thị lọai II, III, IV có khỏang cách đến ranh giới nội thành, nội thị lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng có khỏang cách đến ranh giới các khu vực này dưới 05 km. Kv = 1,0 áp dụng cho các nhà máy thuộc vùng nông thôn. Kv = 1,2 áp dụng cho các khu vực nông thôn miền núi. Khi có nhà máy mới được xây dựng sẽ áp dụng ngay quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng tỉnh Ninh Bình. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Phương pháp xác định nồng độ các thông sổ ô nhiễm trong khí thải nhà máy xi măng thực hiện theo các tiêu chuẩn sau đây: Bảng 4: Phương pháp xác định nồng độ các thông số ô nhiễm trong khí thải nhà máy xi măng TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn 1 Bụi tổng TCVN 5977:2005 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công; ISO 10155:1995 - stationary source emissions - Automated monitoring of mass concentrations of particles - Períormance characteristics, test methods and specitications; EPA 5 (Determination of particulate matter emissions from stationary sources) - Xác định bụi tổng trong khí thải từ nguồn cố định; us EPA method 17. 2 Cacbon oxit (CO) TCVN 7242:2003 Lò đốt chất thải y tế - Phương pháp xác định nồng độ cacbon monoxit (CO) trong khí thải; us EPAmethod 10; Sử dụng thiết bị ỗo trực tiếp. 3 Nitơ oxit, NOx, (tính theo NO2) TCVN 7172:2002 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng nitơ oxit - Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin; TCVN 7245:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ nitơ oxit (NOx) trong khí thải; EPA 7 (Determination of nitrogen oxide emissions from stationary sources) - Xác định nitơ ôxít trong khí thải từ nguồn cố định- EPA 7 (Determination of nitrogen oxide emissions from stationary sources) - Xác định nitơ ôxít trong khí thải từ nguồn cố định; JIS K 0104:2011; Sử dụng thiết bị ỗo trực tiếp. 4 Lưu hùynh đioxit (SO2) TCVN 6750:2005 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng lưu hùynh điôxit - Phương pháp sắc ký khí ion; us EPA 6 (Determination of sultur dioxide emissions from stationary sources) - Xác định lưu hùynh điôxít trong khí thải từ nguồn cố định; us EPA method 8; us EPA method 8A; TCVN 6750: 2005; TCVN 7246:2003; TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn - JIS K 0103:2011; - Sử dụng thiết bị đo trực tiếp Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia để xác định nồng độ của các thông sổ ô nhiễm trong khí thải nhà máy xi măng qui định trong quy chuẩn này thì áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến họat động xả khí thải từ nhà máy sản xuất xi măng ra môi trường không khí thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Áp dụng QCĐP 2: 2020/NB thay thế cho QCVN 23:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để triển khai, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chuẩn này trên địa bàn tỉnh. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới.