Quyết định 3797/2001/QĐ-UB
V/v ban hành quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày ban hành: 2001-05-18

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU V/v ban hành quy định bảo vệ an tòan lưới diện cao áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ________ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Căn Cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994; Căn cứ Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ “về việc bảo vệ an tòan lưới điện cao áp”; Theo đề nghị của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại tờ trình số 57/TTr-CN ngày 15 tháng 2 năm 2001. QUYẾT ĐỊNH : Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này quy định về bảo vệ an tòan lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện quyết định này. Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND – UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Xây dựng, Công an tỉnh, Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHỦ TỊCH Nguyễn Tuấn Minh QUY ĐỊNH Bảo vệ an tòan lưới diện cao áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban hành kèm theo Quyết định số 3797/2001/QĐ-UB ngày 18/5/2001 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: - Quy định việc bảo vệ an tòan lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, bảo đảm cung cấp điện an tòan, liên tục phục vụ đời sống, sản xuất, an ninh quốc phòng. - Bảo vệ an tòan lưới điện cao áp là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và mọi công dân. Điều 2: “Lưới điện cao áp“ trong quy định này bao gồm hệ thống các công trình đường dây điện trên không, đường cáp ngầm, đường cáp điện đi nổi, đường cáp ngầm dưới nước, các trạm điện có điện áp danh, định từ 220V trở lên, trừ nhánh rẽ vào hộ sử dụng điện. Điều 3: 3.1 Các cơ quan chức năng trong tỉnh khi cấp giấy phép xây dựng nhà ở, các công trình kiến trúc, giao thông và các công trình khác có liên quan đến công trình lưới điện phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ và quy định này. 3.2 Các đơn vị thiết kế, thi công xây dựng, các đơn vị quản lý công trình điện, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện họat động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải tuân theo các quy định tại Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 8- 7-1999 của Chính phủ và quy định này. Điều 4: Khi phát hiện công trình lưới điện bị hư hỏng do phá họai, thiên tai hoặc do nguyên nhân nào khác thì đơn vị quản lý công trình lưới điện có trách nhiệm phối hợp với UBND địa phương, công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn khẩn trương khắc phục để hạn chế thiệt hại và đua công trình vào hoat động. Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỂ BẢO VỆ AN TÒAN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP Điều 5: Hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp quy định cụ thể như sau: 1. Đối với lưới điện có điện áp danh định từ 1000V trở lên: 1.1 Hành lang bảo vệ của đường dây điện trên không được giới hạn như sau: - Chiều dài: Tính từ điểm mắc dây trên cột xuất tuyến của trạm này đến điểm mắc dây trên cột néo cuối hoặc cột néo cuối trước khi vào trạm kế tiếp. - Chiều rộng: Giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khỏang cách từ dây ngòai cùng về phía khi dây ở trạng thái tĩnh, quy định như sau: Điện áp Đến 22KV 35KV 66-100VK 220KV Lọai dây Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần Khỏang cách (m) 1 2 1,5 3 4 6 - Chiều cao: Tính từ đáy móng cột lên đỉnh cột cộng thêm khỏang cách an tòan theo chiều thẳnhg đứng được quy định trong bảng nêu ở điểm 1.2.2 khỏan 1.2 điều này. 1.2 Đối với cây cối trong phạm vi bảo vệ an tòan lưới điện cao áp: 1.2.1 Lúa và hoa màu phải trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất 0,5 mét. 1.2.2 Các lọai cây trồng khác phải bảo đảm khỏang cách thẳng đứng từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến điểm cao nhất của cây không nhỏ hơn quy định sau: Điện áp Đến 35 KV 66-110VK 220KV Khỏang cách an tòan thẳng đứng (m) 2 3 4 1.2.3 Đối với đường dây trên không trong thành phố, cây phải chặt tỉa để đảm bảo khỏang cách từ dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh đến điểm gần nhất của cây không nhỏ hơn khỏang cách tối thiểu quy dịnh như sau: Điện áp Đến 22KV Đến 35KV 66-110KV 220KV Dây bọc Dây trần Khỏang cách an tòan tối thiểu (m) 0,7 1,5 2 2,5 1.3 Hành lang bảo vệ đường dây cáp điện ngầm giới hạn như sau: - Chiều dài: Tính từ vị trí cáp chui ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm này đến vị trí chui vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp. - Chiều rộng: Giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng và song song về hai phía của tuyến cáp hoặc cách mặt ngòai của mương cáp về mỗi phía được quy định như sau: Lọai cáp điện Đặt trong mương Đặt trong đất Đặt trong nước o Ễ c Đất ổn định Đất không ổn định Không có tàu thuyền qua lại Có tàu thuyền qua lại Khỏang cách (m) 0,5 1 1,5 20 100 - Chiều cao: Tính từ đáy móng công trình đặt cáp điện lên đến mặt đất hoặc mặt nước tự nhiên. 1.4 Hành lang bảo vệ của trạm điện giới hạn như sau: - Đối với trạm điện lắp đặt trên cao không có tường rào bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ trạm được giới hạn bởi mặt phẳng bao quanh trạm có khỏang cách đến bộ phận mang điện gần nhất của trạm được quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 22 KV 35KV Khỏang cách (m) 2 3 - Đối với trạm có tường rào (hoặc hàng rào) cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được tính từ mặt ngòai tường rào trở ra, 0,5 mét. - Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của bộ phận công trình trạm điện đến điểm cao nhất trong trạm cộng thêm khỏang cách an tòan theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng tại điểm 1.2.2, khỏan 1.2 điều này. 2. Đối với lưới điện có điện áp danh định đến 1000V: 2.1 Chiều cao an tòan từ dây dẫn dưới cùng đến mặt đất: 2.1.1 Đối với đường dây hạ thế đi ngang qua đường: STT Dây hạ thế đi ngang qua đường Chiều cao an tòan (m) 1 Đường ô tô, đường phố 5,5 2.1.2 Đối với đường dây hạ thế đi dọc theo đường: STT Dây hạ thế di dọc theo Chiểu cao an tòan (m) 1 Đường ô tô, đường phố 5,5 2 Đường nông thôn 5,0 2.2 Khỏang cách an tòan đối với trường hợp khác: STT Đặc điểm đường dây hạ thế Khỏang cách an tòan (m) 1 Đi cạnh công trình kiến trúc nhà ở 1,0 2 Đi cạnh ban công, sân thượng, cửa sổ mở ra 1,5 3 Đi vượt qua công trình kiến trúc nhà cửa 2,5 4 Đi qua rừng, công viên, khu cây xanh 1,0 Điều 6: Không được xây dựng nhà cửa, công trình vi phạm hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp. Điều 7: Đối với nhà và công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫn diện (cấp điện áp đến 220KV) bị vi phạm hành lang bảo vệ an tòan lưới điện cao áp xử lý như sau: 1. Không phải di chuyển nếu đảm bảo các điều kiện sau: - Làm bằng vật liệu không cháy (gạch ngói, beton). - Kết cấu kim lọai phải nối đất theo tiêu chuẩn hiện hành. - Khỏang cách thẳng đứng từ dây dẫn khi ở trạng thái tĩnh đến bất kỳ bộ phận nào của nhà và công trình phải bằng hoặc lớn hơn khỏang cách an tòan thẳng đứng được quy định trong bảng sau: Điện áp Đến 35 KV 66-110KV 220KV Khỏang cách an tòan thẳng đứng (m) 3,0 4,0 5,0 - Khỏang đường dây đi phía trên vượt qua nhà và công trình phải thực hiện biện pháp tăng cường an tòan về điện về xây dựng. 2. Nếu không thỏa mãn 1 trong 4 điều kiện trên thì chủ đầu tư công trình đường dây phải chịu kinh phí để cải tạo nhằm thỏa mãn các điều kiện đó. 3. Nếu cần phải di chuyển ra khỏi hành lang với lý do chính đáng thì chủ đầu tư công trình đường dây phải đền bù cho chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình theo quy định của pháp luật. 4. Nhà ở, công trình hợp pháp trong phạm vi hành lang bảo vệ lưới diện không được cơi nới, sửa chữa nếu chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Điều 8: Tổ chức, cá nhân có trang bị máy phát điện đấu nối vào mạng điện có liên quan đến điện lưới quốc gia phải lắp cầu dao đảo chiều và phải báo cho đơn vị quản lý điện biết để giám sát việc sử dụng điện máy phát phải đảm bảo an tòan. Điều 9: Đơn vị quản lý điện trực tiếp khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng điện lưới quốc gia có trang bị máy phát điện không đảm bảo an tòan cho hệ thống lưới điện quốc gia, có quyền lập biên bản - cắt điện và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý. Điều 10: Đơn vị quản lý lưới điện, chủ công trình xây dựng phải đặt biển báo, biển cấm theo quy định tại Điều 16, 17, 18 chương V Nghị định 54/1999/NĐ-CP. Chương III QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN Điều 11: Người làm công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, khi làm nhiệm vụ phải đeo phù hiệu và có phiếu công tác. Điều 12: Đơn vị quản lý công trình lưới điện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chặt cây theo quy định tại Nghị định 54/1999/NĐ-CP và phải thông báo cho đơn vị quản lý hoặc chủ sở hữu cây biết trước 10 ngày. Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ hoặc sửa chữa lưới diện để chặt cây tùy tiện. Điều 13: Người được quyền sử dụng đất nơi có cáp điện ngầm hoặc đường dây dẫn điện trên không đi qua có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý công trình lưới điện tiến hành kiểm tra hoặc sửa chữa những hư hỏng của công trình. Sau khi sửa chữa xong, đơn vị quản lý công trình lưới diện phải khôi phục lại mặt bằng như trước khi sửa chữa. Chương IV KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 14: Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm vào phạm vi bảo vệ an tòan công trình lưới điện cao áp gây mất an tòan lưới điện hoặc gây nguy hiểm cho con người, bao gồm: 1. Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên các bộ phận của công trình lưới điện khi không có nhiệm vụ. 2. Trộm cắp, đào bới, ném bắn, gây hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện. 3. Lợi dụng các bộ phận của công trình lưới điện vào những mục đích khác nếu chưa có sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện có thẩm quyền. 4. Thả diều hoặc các vật bay gần công trình lưới điện. 5. Bố trí ăng ten, dây phơi, dàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va quệt vào các bộ phận của công trình lưới điện. 6. Các họat động như: Nổ mìn, mở mỏ, xếp chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới điện, đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động mạnh hoặc gây hư hỏng cho công trình lưới điện. Điều 15: Tổ chức và cá nhân vi phạm quy định này, tùy theo mức độ vi phạm phải bồi thường, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 16: Tổ chức, cá nhân có thành tích phát hiện và ngăn chặn những hành vi gây hư hỏng hoặc phá họai lưới điện, có thành tích tham gia bảo vệ lưới điện, được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 17: Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xử lý hành lang bảo vệ an tòan lưới điện (VPHLBVATLĐ) kèm theo quy chế họat động để xử lý kịp thời các VPHLBVATLĐ trên địa bàn tỉnh. Điều 18: - Các đơn vị quản lý lưới điện (Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, các Ban quản lý lưới điện huyện, xã, HTX) chịu trách nhiệm kiểm tra và phát hiện các VPHLBVATLĐ do đơn vị quản lý báo cáo cho Hội đồng xử lý VPHLBVATLĐ. - Khi có công trình lưới điện bị xâm phạm, bị phá họai... đơn vị quản lý lưới điện có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý kỹ thuật bảo đảm đường dây điện được họat động ngay. Điều 19: Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc xác định nguyên nhân lưới điện bị xâm phạm, nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải kịp thời truy tìm thủ phạm và kiến nghị xử lý theo pháp luật. Chủ động xây dựng phương án bảo vệ, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, các ổ chứa chấp, tiêu thụ, mua bán trái phép các lọai thiết bị vật liệu điện. Đồng thời đề xuất với chính quyền các cấp chủ động có biện pháp phòng ngừa và có kế họach củng cố lực lượng Công an huyện, xã, phường, phối hợp với dân quân tự vệ tổ chức các đợt tuần tra canh gác bảo vệ lưới điện cao áp. Điều 20: Các ngành Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Bưu điện có nhiệm vụ: - Trong phạm vi trách nhiệm quản lý của ngành không để phát sinh các vi phạm Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ vi phạm. - Khi cấp giấy phép xây dựng các công trình, thi công các công trình phải tuân thủ các quy định hành lang BVATLĐ theo Nghị định 54/1999/NĐ-CP và quy định này. - Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc cấp giấy phép cơi nới, sửa chữa, xây dựng mới nhà và công trình trong hành lang bảo vệ an tòan lưới điện ở khu vực đô thị. Điều 21: UBND huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ: - Chỉ đạo đôn đốc các ban ngành trực thuộc và các UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các đòan thể tuyên truyền giáo dục phổ biến sâu rộng đến tận CBCNV, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong địa phương về Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ và quy định này. - Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc cấp giấy phép cơi nới, sửa chữa, xây dựng mới nhà trong hành lang bảo vệ an tòan lưới điện ở khu vực thuộc địa bàn mình quản lý. - Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an tòan lưới điện. Điều 22: Sở Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện cần theo dõi, tổng hợp những vấn đề phát sinh trình UBND tỉnh điều chỉnh, sửa chữa cho phù hợp./.