Quyết định 2855/2005/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hoá lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành: 2005-08-26

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện an tòan phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 29/6/2001; - Căn cứ Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; - Để đảm bảo an tòan phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre; - Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng Quy định về điều kiện an tòan phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Giám đốc: Sở Thương mại và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện cụ thể các nội dung và điều kiện an tòan phòng cháy và chữa cháy trong quy định này. Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH - Như điều 3; KT. CHỦ TỊCH - TT-TU,TT-HĐND tỉnh“để báo cáo”; PHÓ CHỦ TỊCH - CT-PCT UBND tỉnh “để biết”; Đã ký - C23 Bộ CA “để biết”; - MTTQ-Đòan thể tỉnh “để phối hợp”; Nguyễn Quốc Bảo - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - Sở Tư pháp, Công báo tỉnh; - Phòng CS PCCC-CA tỉnh; - Lưu (HC+CV NC các khối) HC. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH Điều kiện an tòan phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2588 /2005/QĐ-UBND ngày 26 / 8 /2005 của UBND tỉnh Bến Tre). CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này được áp dụng đối với các trường hợp kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 2. Đối tượng áp dụng Các thương nhân, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở, chủ các lọai phương tiện vận tải và những người sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre phải tuân thủ các điều kiện an tòan trong quy định này. Điều 3. Các lọai xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc được điều chỉnh tại quy định này gồm: (có phụ lục kèm theo) 1. Xăng các lọai (kể cả xăng dung môi), dầu Diesel, dầu Mazút, dầu nhờn, Jét AI, TCI và các sản phẩm lọc dầu được gọi chung là xăng, dầu. 2. Các lọai khí đốt hóa lỏng sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, sinh họat và trong các lĩnh vực khác. 3. Các lọai hóa chất dễ cháy, nổ, độc sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, nuôi trồng thủy sản và trong các lĩnh vực khác. Điều 4. Các họat động kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc được nêu trong quy định này gồm: 1. Bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc tại các cửa hàng xây dựng cố định trên đất liền hoặc sử dụng các phương tiện vận tải thủy làm cửa hàng trên sông, trên biển; 2. Dịch vụ vận chuyển xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc bằng các phương tiện vận tải chuyên dùng đường bộ, đường sông, đường biển; 3. Dịch vụ giao, nhận, bảo quản xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc tại kho, cửa hàng kinh doanh, hộ gia đình; cảng chuyên dùng hoặc sử dụng các phương tiện vận tải thủy chuyên dùng làm các kho trên sông, trên biển; 4. Dịch vụ vận chuyển xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc bằng các phương tiện vận tải không chuyên dùng (xe 02 bánh, xe lôi, xe lam, xe ba gác, phà, đò ngang, đò dọc…); 5. Bảo quản, tồn chứa xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc để sử dụng cho hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp; 6. Các điểm kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng nhỏ, lẻ ở vùng sâu, vùng xa mà phương tiện vận tải chuyên dùng không đến được. Điều 5. Điều kiện về chuyên môn Chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, phương tiện giao thông vận tải; người trực tiếp bán hàng, thủ kho, tài xế, tài công, người áp tải và những người làm việc liên quan đến xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải có kiến thức về chuyên môn kỹ thuật, được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và được cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC”. Điều 6. Điều kiện về vệ sinh môi trường Các cơ sở kinh doanh phải chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 7. Điều kiện về phương tiện vận chuyển 1. Khi chế tạo mới hoặc hóan cải phương tiện vận chuyển xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt về PCCC; 2. Phương tiện vận chuyển xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất dễ cháy, nổ, độc chuyên dùng chỉ được họat động khi cơ quan Đăng kiểm cấp chứng chỉ đăng kiểm phương tiện, cơ quan Cảnh sát PCCC cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC” và các chứng nhận khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 8. Các cơ sở kinh doanh, bảo quản và phương tiện vận chuyển khi họat động phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền, phải chấp hành đầy đủ quy định này và các quy định của Nhà nước khác có liên quan. Trường hợp các cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình có sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải đảm bảo các biện pháp về an tòan PCCC. CHƯƠNG II CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ AN TÒAN PCCC TRONG KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG XĂNG, DẦU Điều 9. Điều kiện về an tòan PCCC trong thiết kế và xây dựng 1. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đất liền phải được thiết kế theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530 - 1998 – Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế; TCVN 5684 - 2003 – Phòng cháy chữa cháy các công trình xăng dầu; Thông tư số: 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại quy định điều kiện kinh doanh xăng, dầu. Việc thiết kế phải do một tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân được phép họat động thiết kế theo quy định của Nhà nước. 2. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đất liền và phương tiện vận chuyển xăng, dầu đường bộ dùng để kinh doanh xăng, dầu cho phương tiện đường sông, biển (tàu, thuyền, ghe, xuồng…) thì ngòai việc thiết kế theo quy định hiện hành của Nhà nước, còn phải thiết kế xây dựng cầu tàu cố định cho phương tiện đường sông, biển cặp vào nhằm đảm bảo an tòan khi bơm rót xăng, dầu. Phương tiện vận chuyển xăng dầu trong trường hợp này phải có bãi đỗ xe được thiết kế xây dựng theo yêu cầu thiết kế mặt bằng. 3. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên sông, biển, ngòai việc thiết kế theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5684 - 2003 – Phòng cháy chữa cháy các công trình xăng, dầu và Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại quy định điều kiện kinh doanh xăng, dầu còn phải tuân thủ các quy định sau đây: a) Vị trí đặt cửa hàng phải được cơ quan quản lý đường sông chấp thuận và cách ngã ba, ngã tư, cua quẹo, họng vàm và dòng nước xóay ít nhất 100m; b) Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ chống va đập làm phát sinh tia lửa khi phương tiện đường sông cập vào cửa hàng; c) Phải có phương án chữa cháy, phương án chống tràn xăng, dầu khi có sự cố xảy ra hợp lý được cơ quan Cảnh sát PCCC, cơ quan quản lý môi trường phê duyệt; d) Các thiết bị tiêu thụ điện, động cơ nổ phải sử dụng lọai an tòan phòng nổ; đ) Ngòai việc phải trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy cho cửa hàng kinh doanh xăng, dầu theo quy định, còn phải trang bị thêm phương tiện, dụng cụ khác đủ sức dập tắt đám cháy trong tình huống phức tạp nhất; e) Các lọai phương tiện vận tải thủy sử dụng làm cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên mặt nước không được kinh doanh các lọai xăng, dầu có nhiệt độ bắt cháy dưới 45 0 C. 4. Các điểm kinh doanh xăng, dầu ở vùng sâu, vùng xa và những nơi phương tiện vận chuyển xăng, dầu chuyên dùng không đến được thì phải đảm bảo các điều kiện sau: a) Nếu tồn chứa xăng, dầu trong các dụng cụ kiểu nổi thì phải có đê bao quanh; b) Bố trí các điểm kinh doanh xăng, dầu này phải cách xa các khu dân cư, công trình công cộng, cơ sở kinh tế, an ninh quốc phòng và đảm bảo thông thóang, có ít nhất 2 lối thóat nạn; c) Khỏang cách từ các điểm kinh doanh xăng, dầu này đến nơi sản xuất có phát sinh tia lửa, công trình công cộng, công trình dân dụng và công trình xây dựng khác phải tuân thủ theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530 - 1998 – Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế; d) Kết cấu và vật liệu xây dựng điểm kinh doanh xăng, dầu này phải làm bằng vật liệu không cháy và khó cháy; đ) Xăng, dầu phải được bảo quản trong các dụng cụ tốt, kín và để ở nơi râm mát; e) Hệ thống điện tại điểm kinh doanh xăng, dầu phải đảm bảo an tòan PCCC, đèn và các thiết bị tiêu thụ điện phải là lọai an tòan; f) Tổng sức chứa các lọai xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng, dầu này không được lớn hơn 2.000 lít. Điều 10. Điều kiện về an tòan PCCC trong đo lường 1. Tất cả dụng cụ đo lường được sử dụng tại các cửa hàng, điểm kinh doanh và kho xăng, dầu phải được cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp tỉnh kiểm định; 2. Các điểm kinh doanh xăng, dầu lẻ ở vùng sâu, vùng xa và những nơi phương tiện vận chuyển xăng, dầu chuyên dùng không đến được chỉ được phép sử dụng bơm lắc tay đã được kiểm định dùng làm dụng cụ đo lường. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ thô sơ khác như chai, lọ… để đong rót xăng, dầu. Điều 11. Điều kiện về an tòan PCCC đối với các phương tiện vận chuyển xăng, dầu thô sơ 1. Sử dụng các phương tiện thô sơ (xe lôi, xe lam, xe ba gác…) để vận chuyển xăng, dầu phải đảm bảo: thiết bị chứa đựng xăng, dầu phải là thiết bị chuyên dùng, bảo đảm tốt, kín, được đặt đứng, có dây ràng buộc chắc chắn không đổ ngã; thùng xe phải được lót gỗ ở đáy và xung quanh chắc chắn; khi phương tiện vận chuyển có động cơ thì ống xả phải có bộ phận dập tàn lửa; 2. Nghiêm cấm sử dụng các lọai xe 2 bánh để vận chuyển xăng, dầu. Không được vận chuyển xăng, dầu chung với hành khách và hàng hóa khác trên các phương tiện giao thông vận tải. Điều 12. Quy định về trang bị phương tiện dụng cụ chữa cháy: Để chữa cháy kịp thời đạt hiệu quả cao, bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước và nhân dân việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định sau: - Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có bán kính cách đội chữa cháy chuyên nghiệp dưới 5 km thì việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy tuân theo quy định trong TCVN 4530-1998 – Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế. - Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có bán kính cách đội chữa cháy chuyên nghiệp từ 5 km trở lên hoặc những nơi mà phương tiện chuyên dùng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp không đến được thì việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định như sau: Tên hạng mục cửa hàng Bình bột (cái) Cát (m 3 ) Xẻng (Cái) Chăn sợi (Cái) Phuy hoặc bể nước 200 lít > 25 kg > 4 kg 1. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 1, 2 2 4 3 4 4 4 2. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3 1 2 2 2 2 2 3. Cột bơm xăng dầu và nơi nạp xăng dầu - 3 1 2 2 2 4. Nơi tra dầu mỡ - 1 - - - - 5. Nơi bán dầu nhờn và các sản phẩm khác - 2 - - - 2 6. Phòng giao dịch bán hàng - 2 - - - - 7. Phòng bảo vệ - 2 - - - - 8. Máy phát điện, trạm biến thế - 1 - - - - CHƯƠNG III CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ AN TÒAN PCCC TRONG KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG Điều 13. Điều kiện về an tòan PCCC trong thiết kế, xây dựng: 1. Thiết kế và xây dựng cửa hàng khí đốt hóa lỏng phải tuân thủ quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223 - 1996 – Cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu chung về an tòan. 2. Các điểm kinh doanh khí đốt hóa lỏng ở các vùng sâu, vùng xa phải đảm bảo theo các quy định sau: a) Cho phép kinh doanh khí đốt hóa lỏng chung với một số mặt hàng khác nhưng phải bố trí nơi riêng biệt, cách xa các lọai nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 5m, cách nhà lân cận ít nhất 1m; b) Trữ lượng khí đốt hóa lỏng tại mỗi điểm bán thường xuyên không quá 100kg; c) Trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy bột lọai 8kg, 02 bao tải, 01 thùng nước 20 lít, 01 chậu nước 20 lít và các biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”. Điều 14. Điều kiện về an tòan PCCC trong bảo quản, xếp dở và vận chuyển khí đốt hóa lỏng 1. Việc bảo quản, xếp dở và vận chuyển khí đốt hóa lỏng phải tuân theo các quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223-1996 – Cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu chung về an tòan và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6304 - 1997 - Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an tòan trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển; 2. Không được vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng trên các phương tiện giao thông công cộng, cùng với gia súc, người và các lọai hàng hóa khác. Điều 15. Điều kiện về an tòan PCCC đối với các phương tiện vận chuyển thô sơ 1. Xe 2 bánh được phép chở 01 chai chứa khí đốt hóa lỏng có dung tích chứa tối đa 50 lít; 2. Xe xích lô được phép chở không quá 02 chai chứa khí đốt hóa lỏng có dung tích chứa tối đa của mỗi chai không quá 100 lít và phải được để đứng, neo buộc chắc chắn; 3. Xe ba gát được phép chở không quá 04 chai chứa khí đốt hóa lỏng có dung tích chứa tối đa của mỗi chai không quá 100 lít và phải được để đứng, neo buộc chắc chắn. Điều 16. Điều kiện về an tòan PCCC trong sử dụng khí đốt hóa lỏng ở hộ gia đình 1. Bình gas phải đặt cách xa nguồn nhiệt, phải kiểm tra ống dẫn gas trước khi mở van gas; 2. Khi sử dụng phải theo quy trình mở van chai, bật công tắc bếp; 3. Khi nấu xong khóa van chai trước và tắt bếp sau; 4. Khi phát hiện hiện tượng rò rỉ gas: a) Nhanh chóng xác định nơi rò rĩ gas bằng cách dùng nước xà bông bôi lên những nơi nghi là rò rĩ, nơi nào sủi bọt bong bóng là nơi đó rò rĩ; b) Không dùng ngọn lửa để soi tìm vị trí rò rỉ; c) Tắt hết các nguồn lửa, nguồn nhiệt xung quanh. Không được bật, tắt các công tắc, cầu dao điện trong khu vực; d) Mở tất cả các cửa cho thông thóang; đ) Bịt chặt chỗ rò rĩ, đưa ra khu vực an tòan, thông báo ngay cho nhà cung cấp đến để xử lý. Điều 17. Nghiêm cấm việc sang nạp khí đốt hóa lỏng khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định, cấp giấy phép đủ điều kiện hành nghề. CHƯƠNG IV CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ AN TÒAN PCCC TRONG KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CÁC LỌAI HÓA CHẤT DỄ CHÁY, NỔ, ĐỘC Điều 18. Điều kiện về an tòan PCCC trong thiết kế, xây dựng 1. Thiết kế và xây dựng cửa hàng kinh doanh, kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải tuân thủ quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 – 1995 – Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế; 2. Khỏang cách từ cửa hàng kinh doanh, kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ, độc đến cơ sở kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm tối thiểu 10 m; đến dòng nước sinh họat, nuôi trồng thủy sản tối thiểu 50 m; 3. Các lọai hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải được bảo quản nơi khô ráo, thóang mát, không để lẫn lộn với nhau, phải có nhãn bì theo đúng quy định; 4. Vỏ bao bì đựng hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải được xử lý bằng các biện pháp hợp vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Nghiêm cấm sử dụng vỏ bao bì để buôn bán như các mặt hàng phế liệu khác; 5. Phải trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chổ và phương tiện bảo hộ lao động theo quy định. Điều 19. Điều kiện an tòan PCCC trong quá trình vận chuyển 1. Đối với các lọai phương tiện vận chuyển thô sơ khi vận chuyển các hóa chất dễ cháy, nổ, độc phải có các biện pháp đảm bảo an tòan, có dây ràng buộc chắc chắn không ngã đổ; 2. Không vận chuyển các hóa chất dễ cháy, nổ, độc chung với hành khách trên các phương tiện giao thông vận tải. CHƯƠNG V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 20. Khen thưởng Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện tốt quy định này thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 21. Xử lý vi phạm 1. Người nào có hành vi vi phạm các điều của quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở, chủ phương tiện vận chuyển do thiếu trách nhiệm trong tổ chức, quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy định này mà để xảy ra cháy, nổ thì tùy theo tính chất, mức độ thiệt hại mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. CHƯƠNG VI ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH Điều 22. Giám đốc các sở ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Điều 23. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại và Du Lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quy định này./.