Spreadsheet: 53d814f8-3a1d-491e-9891-8aeac37b499f
Sheet: ANEXO 4,

ANEXO 4
“OBRAS CIVILES Y [NAME] PARA LA [NAME] COMERCIALES DEL PABELLON VERDE DE PLAZA MAYOR MEDELLIN”
ITEM | DESCRIPCIÒN | UND | CANT | VR UNITARIO | VALOR
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES
1.1 | Ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del arèa y [NAME]. Podrá utilizarse tela polisombra donde no se afecte la seguridad de la obra y ni los eventos. | M2 | 250
2 | SEÑALIZACIÒN
2.1 | [NAME] informativos y preventivos, tales como: [NAME] (Cinta de precaución) y señalizador tubular o delineador tubular, [NAME] y aislar el perímetro en el sitio de la obra, e impedir se disponga residuos  o cualquier material a las zonas adyacentes a las de trabajo, para garantizar la seguridad de las personas y visitantes | GL | 1
3 | IMPERMEABILIZACIÒN
 | Impermeabilizacion de toda el area de la losa en manto y geotextil | M2 | 900
4 | [NAME]
4.1 | Piso en concreto F`C 21 MPA E:0,08m [NAME], pulido y brillado con Sikafloor 3 Quarz Top de sika o equivalente color neutro. | M2 | 900
4.2 | [NAME] dilataciòn en piso de concreto de F`C 21MPA E:0,08m, [NAME] realizara postconstrucciòn con [NAME], a 1,5 cm de profundidad, 5mm de espesor con acabado en sikaflex. | ML | 2700
4.3 | Suministro e instlaciòn de tapete modular | M2 | 900
5 | FACHADA  PERIMETRAL
5.1 | Fachada en vidrio templado laminado 6+4 (o según calculo de proveedor) de color según muestras, modulación según bitacora de obra + zócalo inferior y superior en aluminio de 10cm + pintura electrostática en polvo color RAL 9003 (blanco señal) de pintuco o similar + fijaciones y especificaciones según proveedor | M2 | 510
6 | MUROS
6.1 | Suministro e instlaciòn de muros a dos caras en Drywall de 8mm en yeso estándar, con [NAME], perfilaría calibre 26, cinta de papel y masilla para Drywall, durante el proceso se aplicara masilla para el sellado de las juntas , lijado de juntas  y tres ( 3) manos de pintura tipo 1. | M2 | 30
6.2 | Suministro e instlaciòn de muros a una cara en Drywall de 8mm en yeso estándar, con [NAME], perfilaría calibre 26, cinta de papel y masilla para Drywall, durante el proceso se aplicara masilla para el sellado de las juntas , lijado de juntas  y tres ( 3) manos de pintura tipo 1. | M2 | 80
6.3 | Suministro e instlaciòn de muros a dos caras en [NAME], con [NAME], perfilaría calibre 26, cinta de papel y masilla para Drywall, durante el proceso se aplicara masilla para el sellado de las juntas , lijado de juntas  y tres ( 3) manos de pintura tipo 1. | M2 | 70
6.4 | [NAME] en ladrillo de 40*20*10, incluye suministro de materiales, juntas de dilataciòn cada 2m, sellalon. | M2 | 10
7 | BATERIAS SANITARIAS
7.1 | Suministro de sanitario San Giorgio bone dual marca corona color blanco, mas asiento sanitario institucional abierto, incluye desagues y brida e instalaciòn | UND | 9
7.2 | Orinal  marca corona color blanco, incluye grapas [NAME] y sifon e instlaciòn. | UND | 3
7.3 | [NAME] marca corona color blanco, inluye abastos, sifon y desague. E instlaciòn | UND | 12
7.4 | Suministro e instalaciòn de lavaescobas en concreto F`C 21 MPA de 60*60cm, enchapado en ceramica color blanco o similar. | UND | 3
7.5 | Griferia [NAME] push grival o equivalente. Incluye abasto e instalaciòn. | UND | 12
7.6 | Suministro e instalaciòn de canilla metalica de 1/2. [NAME] | UND | 3
7.7 | Suministro e instalaciòn de incrustaciones plasticas color cromado (porta papel, toallera, [NAME]) | UND | 9
7.8 | Suministro e instalaciòn de Mueble para baño en madera color cedro. Independientes por cada lavamanos. | UND | 12
7.9 | Suministro e instalaciòn de mezon en acero inoxidable calibre 5mm, incluye soportes y pie amigos [NAME] instalaciòn. En L de 1,20*2,00 por 0,6 de ancho | UND | 3
7,1O | Suministro e instalaciòn de griferia lavapatos, [NAME] y [NAME]. | UND | 3
7.11 | Suministro e instalaciòn de desague lavaplatos de 2 ", incluye rejilla, sifòn de tapon. | UND | 3
7.12 | Suministro e instalaciòn de rejilla metalica antiolores de piso [NAME]" | UND | 9
8 | PUERTAS
8.1 | Suministro e instalaciòn de puerta con sensor automatico en vidrio laminado de 10mm, a dos alas de 1,20m de ancho cada una y 2,20m de alto. Incluye todo los sistemas necesario [NAME] funcionamiento y fijaciòn. | UND | 2
8.2 | Suministro e instalaciòn de cerradura antivandalica, incluye todo lo necesario [NAME] normal funcionamiento. | UND | 28
8.3 | Suministro e instalaciòn de puerta vidriera en vidrio de 8mm con pelicula de suguridad color blanco mate, de 1,20m de ancho por 2,20m de alto.Incluye todo los sistemas necesario [NAME] funcionamiento, fijaciòn y [NAME]. | UND | 10
8.4 | Suministro e instalaciòn de puerta en madera lisa entamborada color cedro con [NAME]. De dimension 1mx2m. Incluye bisagras, molduras (tapa luz) endamado y cerradura sencilla tipo alcoba. | UND | 9
8.5 | Suministro e instalaciòn de puerta en madera lisa entamborada color cedro con [NAME]. De dimension 0,8m x2m. Incluye bisagras, molduras (tapa luz) endamado y cerradura sencilla tipo baño. | UND | 9
9 | ENCHAPES
9.1 | Suministro e instalaciòn de enchape en baldosa para Piso de dimensiones 30x30 o similar color blanco antideslizante. | M2 | 40
9.2 | Suministro e instalaciòn de enchape en ceramica [NAME] dimensiones 30x20 o similar color blanco. | M2 | 120
10 | DEMOLICION
10.1 | [NAME] en bloque de concreto Nº12. Incluye transportes y disposiciòn final de escombros. | M3 | 180
10.2 | Demolisiòn de dovelas en grauting. Incluye transportes y disposiciòn final de materiales. | M3 | 10
11 | SALIDAS HIDRAÙLICAS
11.1 | Acometida en tuberia PVC  2" | ML | 10
11.2 | Acometida en tuberia PVC  1" | ML | 15
11.3 | Acometida en tuberia PVC  1/2" | ML | 40
12 | INSTALACIONES SANITARIAS
12.1 | [NAME] en tuberia PVC-S  2" | UND | 25
12.2 | [NAME] en tuberia PVC-S  4" | UND | 9
12.3 | [NAME] en tuberia PVC-S  2" | ML | 20
12.4 | [NAME] en tuberia PVC-S  4" | ML | 40
13 | ACABADOS - PINTURA
13.1 | Suministro y aplicaciòn de pintura tipo 1 base de Agua, marca [NAME] color indicado por la interventoria a tres manos. | M2
13.2 | Suministro y aplicaciòn de pintura Koraza marca [NAME] color indicado por la interventoria. | M2 | 140
13.3 | Suministro y aplicaciòn de pintura a base de aceite para redesy tuberias expuestas a tres manos. | ML | 100
13.4 | Lavado e hidrofugado con siliconite [NAME] o similar en fachadas de concreto. | M2 | 152
14 | PAÑETES
14.1 | Revoque en mortero 1:4 sobre muro, inluye filetes fajas y ranuras. | M2 | 92.5
15 | AIRE ACONDICIONADO
15.1 | Aislamiento en Duct WRAP | M2 | 219.78
15.2 | Barrido y presurizado del sistema | GL | 10
15.3 | Bases anti vibratorias para unidades | UND | 16
15.4 | Bases en neopreno para UMA y unidades condensadoras | UND | 160
15.5 | Carga con refrigerante R410A | LB | 182
15.6 | Codo para canaleta plastica 100 x 45 | UND | 10
15.7 | Conductos de suministro y retorno en fibra de vidrio. Incluye: cinta y pegante. | M2 | 347.4
15.8 | Conductos de suministro y retorno en lamina galvanizada calibre 22. Incluye: elementos de unión y sellante | Kg | 1268
15.9 | Difusores de suministro, [NAME] vías con [NAME]” x 12”. L-AV S 4 OB-G STYLE 01 12X12 W | und | 64
15.1 | Difusores de suministro, [NAME] vías con [NAME]” x 15”. L-AV S 4 OB-G STYLE 01 15X15 W | und | 38
15.11 | [NAME] sistema | gj | 1
15.12 | Drenaje de UMA. Incluye: Tubería PVC RDE21 DE 3/4", accesorios de conexión, fijación y unión | ML | 30
15.13 | Filtro Secador 1/2" Soldar. | UND | 6
15.14 | Filtro Secador 3/8" Soldar. | UND | 10
15.15 | Ingeniería, seguridad, herramienta y dirección. | GL | 1
15.16 | [NAME] entre UMA, unidades condensadoras y termostato ambiental en encauchetado 4x14 | ML | 240
15.17 | Lineas de refrigeración en descarga en TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8". Incluye: accesorios de conexión soldar y elementos fijación | ML | 20
15.18 | Lineas de refrigeración en descarga en TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8". Incluye: Incluye: accesorios de conexión soldar y elementos fijación | ML | 10
15.19 | Lineas de refrigeración en descarga en TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2". Incluye: accesorios de conexión soldar y elementos fijación | ML | 20
15.2 | Lineas de refrigeración en descarga en TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2". Incluye: accesorios de conexión soldar, elementos de conexión y unión | ML | 10
15.21 | Lineas de refrigeración en succión en TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8". Incluye: accesorios de conexión soldar, elementos de conexión y unión | ML | 20
15.22 | Lineas de refrigeración en succión en TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1 3/8". Incluye: accesorios de conexión soldar y elementos fijación | ML | 10
15.23 | Lineas de refrigeración en succión en TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4". Incluye: accesorios de conexión soldar y elementos fijación | ML | 50
15.24 | Lona antivibratoria | M2 | 22
15.25 | Rejilla de retorno, ALETA FIJA  14" x 14" CD | und | 49
15.26 | Señal de control entre evaporadora y condensadora en cable encauchetado 3x14 | ML | 50
15.27 | Soporte de suspensión para lineas de refigeración. Incluye: soporte mensula sencillo de 20 cm y 60 cm, abrazaderas tipo horquilla, elementos de ancleje y fijación | UND | 106.66
15.28 | Soporte en U para ducteria en fibra de vidrio. Incluye culegas de 2" x 1/2" y elementos de fijación | UND | 180
15.29 | Soporte en U para ducteria en lamina calibre 22. Incluye: perfil ranurado medio, esparragos de 3/8" y elementos de fijación | UND | 116
15.3 | Suministro e instalación de bomba de condensado [NAME] a 220V. Incluye: filtro y accesorios de conexión | UND | 4
15.31 | Suministro e instalación de canaleta de 100 x 45 plástica | ML | 60
15.32 | Suministro e instalación de equipo tipo cassette 3 TR. [NAME] R410A EVAPORADORA, 220V MONO REF: CK41B-036-3L1C - CONDENSADORAS DESCARGA VERTICAL 13 SEER R410A CARRIER, 220V MONO REF: 24ABC636A003/24. Incluye protector [NAME] | UND | 2
15.33 | Suministro e instalación de equipo tipo cassette de 4.5 TR. [NAME] R410A EVAPORADORA, 220V MONO REF: CK41A-048-3J1C - CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL 13 SEER R410A CARRIER, 220V MONO REF: 24ABB348A003. Incluye protector [NAME] | UND | 2
15.34 | Suministro e instalación de soporteria para unidades evaporadoras tipo cassette. Incluye:  ángulo de 2" y elementos de sujeción | UND | 4
15.36 | Suministro e instalación drenaje para mantenimiento de unidades condensadoras | ML | 60
15.37 | Suministro e instalación líneas de refrigeración de 3/4" y 3/8" aisladas con Rubatex. Incluye: accesorios soldaduras, gas y elementos de conexión y fijación | ML | 50
15.38 | Suministro y puesta en sitio de equipo CENTRAL CARRIER 10 TR, R-410A, 220V, PH3-60, 2 CIRCUITOS. [NAME] (5TR) 24ABB-360A-005, Evaporadora. 40RUAA-12A1A6. Incluye protector [NAME] | UND | 2
15.39 | Suministro y puesta en sitio de equipo CENTRAL CARRIER 10 TR, R-410A, 220V, PH3-60, 2 CIRCUITOS. [NAME] (5TR) 24ABB-360A-005, Evaporadora. 40RUAA-12A1A6. Para interiores. Incluye protector [NAME] | UND | 1
15.4 | Suministro y puesta en sitio de equipo CENTRAL CARRIER 15 TR, R-410A, 220V, PH3-60, 2 CIRCUITO. 2 [NAME] (7.5TR) 38AUZA08A0A5-0A0A0, Evaporadora: 40RUAA16A2A6-0A0A0. Incluye protector [NAME] | UND | 2
15.41 | Suministro y puesta en sitio de equipo CENTRAL CARRIER 20 TR, R-410A, 220V, PH3-60, 2 CIRCUITOS. 2 [NAME] (10TR) 38AUZA-12A0G5, Evaporadora. 40-RUAA-25A1A5. Incluye protector [NAME] | UND | 1
15.42 | Termostato de ambiente de dos etapas con caja acrilica | UND | 6
15.43 | [NAME] 1/2" Soldar | UND | 6
15.44 | [NAME] 3/8" Soldar | UND | 10
15.45 | VENTILADOR EN LINEA VENTS TT200, 520 [NAME] | UND | 7
15.46 | Visor de liquido 1/2" Soldar. | UND | 6
15.47 | Visor de liquido 3/8" Soldar. | UND | 10
16 | SISTEMA ELECTRICO Y VOZ Y DATOS
16.1 | Salida para toma doble con polo a tierra en canal de escritorio modular", en 3N°12.  toma corriente 120V, adaptadores, conectores, cintas, | UN | 125
16.2 | Salida para toma doble regulado con polo a tierra en canal de escritorio modular", en 3N°12.  toma corriente 120V, adaptadores,  conectores, cintas, | UN | 125
16.3 | Salida de datos  RJ 45 cat categoría 6A  TIA-568-C.2, [NAME] clase EA  ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1:2011 y  IEEE P802.3an estándar ratificado [NAME] que soporten aplicaciones 10GBASE-T. cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean calidad LEVITON ó superior.  face plates, módulos, elementos asociados,  marcación con placa en acrílico ó térmica y demás elementos necesarios [NAME] instalaciónNO INCLUYE EL CABLEADO CAT 6A, LAS CANTIDADES DE ESTA SE LIQUIDAN CON BASE AL DICTAMEN DEL EQUIPO CERTIFICADOR | UN | 125
16.4 | [NAME] 45 cat 5e cables de 100 Ohmios cuyas características de transmisión están especificadas hasta 16 Mhz aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean calidad LEVITON ó superior.  face plates, módulos, elementos asociados,  marcación con placa en acrílico ó térmica y demás elementos necesarios [NAME] instalación. NO INCLUYE EL CABLEADO CAT 6, LAS CANTIDADES DE ESTA SE LIQUIDAN CON BASE AL DICTAMEN DEL EQUIPO CERTIFICADOR | UN | 125
16.5 | suministro, transporte e instalacion de cable utp Categoría 6A cables de 100 Ohmios cuyas características de transmisión están especificadas hasta 500 Mhz y 10 Gbps (categoría 6A es definida en el estándar ANSI/TIA 568C – 2009).  [NAME] con correas de amarre y velcro | ML | 5185
16.6 | suministro, transporte e instalacion de cable utp Categoría 5e: cables de 100 Ohmios cuyas características de transmisión están especificadas hasta 100 Mhz.leviton  [NAME] con correas de amarre y velcro | ML | 5185
16.7 | Suministro e instalacion de salida para toma doble con polo a tierra 120 vac en tuberia emt de 1/2 salidas expuestas incluye [NAME], caja 12x12 tuberia y cableado en 3x12 salida hasta de 3mts | UN | 25
16.8 | Suministro e instalacion de salida iluminacion en  toma doble con polo a tierra 120 vac en tuberia emt de 1/2 salidas expuestas incluye [NAME], caja 12x12 tuberia y cableado en 3x12 salida hasta de 3mts | ML | 84
16.9 | Suministro e instalacion de salida iluminacion en  interruptor sencillo  en tuberia emt de 1/2 salidas expuestas incluye [NAME], caja 12x12 tuberia y cableado en 3x12 salida hasta de 3mts | UN | 8
16,10 | Suministro e instalacion de salida iluminacion en  interruptor doble en tuberia emt de 1/2 salidas expuestas incluye [NAME], caja 12x12 tuberia y cableado en 3x12 salida hasta de 3mts | UN | 24
16,11 | suministro e instalacion de luminaria 4x17 watios tipo rejilla | UN | 20
16,12 | [NAME] completo cat 6a par datos y  5e voz | UN | 250
16.13 | canaleta plastica blanca 100x45 con divicion para puestos en pared madera  con curvas, uniones y codos | ML | 40
16.14 | suministro, transporte e instalacion de  patch panel [NAME] puertos cat 5eleviton | UN | 9
16.15 | suministro, transporte e instalacion de  patch panel [NAME] puertos cat 6A leviton | UN | 9
16.16 | suministro transporte e instalacion de ordenadores de cable horizontal para rack leviton de 5 anillos 19"x3,5"2UR | UN | 18
16.17 | patch cord cat 6a 3ft para instalacion en rack | UN | 125
16,18 | patch cord cat 6a 5ft para instalacion en rack | UN | 131
16.19 | patch cord cat 5e 3ft para instalacion en rack | UN | 125
16.2 | conexión en fibra optica fo tight buffer 6h/125.OM-3 int/ext sin armadura | ML | 160
16.21 | [NAME] 1ur para 72 hlc 36hsc 24hst o 24hfc | UN | 7
16.22 | placa 3ppv para 12 hilos  fibra multimodo | UN | 9
16.23 | placa ciega OPPVV | UN | 12
16.24 | conector simplexmultimodo | UN | 60
16.25 | SWITCH GEL-2870 L2 24x10/100/1000+4x(10/100/1000 o SFP) | UN | 6
16.26 | SWITCH GES-1652 WEB ST 16x10/100/1000+2x(10/100/1000 o SFP) | UN | 1
16.27 | CONVERTIDOR FVT-4001 RJ-45 A FIBRA OPTICA MULTIMODO SC 2KM | UN | 7
16.28 | TRANSCEPTOR SFP-3001 MULTIMODO 1.25G LC DX 550M (50/125μM) | UN | 6
16.29 | PATCH CORD DUPLEX PCVLCLCOM3-2 MULTIMODO-OM3 LC-LC 2M | UN | 6
16.3 | PATCH CORD DUPLEX PCVLCSCOM3-2 MULTIMODO-OM3 LC-SC 2M | UN | 6
16.31 | SUPRESOR 5500-192 RACK 19", 20AMP, 120VAC, 5-20R | UN | 6
16.32 | CHASIS FVT-4000 10 CONVERTIDORES FVT-4XXX,-6XXX Y GVT-4XXX | UN | 6
16.33 | Canastilla liviana de 20 cm con separador | M | 60
16.34 | [NAME] pares hilos | M | 190
17 | MOBILIARIO
17.1 | Puestos trabajo en l 1,50 x 1,80 semipeninsular (4 superficies 1,50x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm + 4 superficies 1,20x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm ) + 4 pedestales metalicos h calibre 18" +  4 pedestales metalicos torre calibre 18" + 4 archivadores 2x1 metalico calibre 20" . | UN | 4
17.2 | Puestos trabajo en l 1,80 x 1,35 semipeninsular (6 superficies 1,20x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm + 6 superficies [NAME] en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm ) + 6 pedestales metalicos h calibre 18" +  6 pedestales metalicos torre calibre 18" +  6 archivadores 2x1 metalico calibre 20" . | UN | 6
17.3 | Puestos trabajo en l 1,80 x 1,55 semipeninsular (2 superficies 1,20x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm + 2 superficies 1,55x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm ) + 2 pedestales metalicos h calibre 18" +  2 pedestales metalicos torre calibre 18" +  2 archivadores 2x1 metalico calibre 20" . | UN | 2
17.4 | Puestos trabajo en l 1,80 x 1,80 semipeninsular (2 superficies 1,80x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm + 2 superficies 1,20x60 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm ) + 2 pedestales metalicos h calibre 18" +  2 pedestales metalicos torre calibre 18" + 2 archivadores 2x1 metalico calibre 20" . | UN | 2
17.5 | Mesas trabajo 2,00 x 70  (48 superficies 2,00 x 70 en tablex calibre 25 - formica - canto rigido 2mm + 96 pedestales madera 70 x 70 - tablex calibre 25 - formica - canto rigido 2mm ) + 48 tapafaldas madera 1,95 x 60 - tablex calibre 15 - formica - canto rigido 0,5 [NAME] ) | UN | 48
17.6 | Mesas juntas ovalada 2,40 x 1,80 (12 superficies 2,40 x 1,80 en tablex calibre 25 - enchapado formica - borde canto rigido 2mm + 12 bases metalicas calibre 18 - pintura electroestatica) | UN | 12
17.7 | Silla ergonomica , con brazos, contacto permanente avanzado, aiento tipo operativo en madera, espaldar medio polipropileno, tapizado espuma inyectada, rodachines nylon 0,50 [NAME], base nylon 320 | UN | 14
17.8 | [NAME] isoceles, [NAME], base de 4 patas tubo oval en coldrolled de 1" calibre 16, [NAME], espaldar y asientos tapizado en espuma inyectada. | UN | 446
COSTOS DIRECTOS
AU % |  |  | %
VALOR TOTAL
Iva 16% sobre la Utilidad (%) |  |  | %
COSTO TOTAL
 | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL__________________________________________________