Spreadsheet: 70aff6fa-1bd8-4a33-9b58-a2569647600e
Sheet: BA 10

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.___10____
Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas.
Apkure.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
 |  | Būves nosaukums :
 |  | Objekta nosaukums : Automašīnu stāvlaukums ar kases māju jaunbūve
 |  | Objekta adrese :  ''Slodas'', [NAME] pagasts, Madonas novads
 |  | Iepirkuma identif. Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
10-1 |  | [NAME] apkures sistēma
10-1-1 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C11-300-400 | k-ts | 3
10-1-2 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22-300-700 | k-ts | 1
10-1-3 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22-300-800 | k-ts | 1
10-1-4 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22-300-900 | k-ts | 1
10-1-5 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22-300-1800 | k-ts | 1
10-1-6 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22-500-1000 | k-ts | 1
10-1-7 |  | Radiators "PURMO COMPACT" komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi C22-500-3000 | k-ts | 1
10-1-8 |  | Termostatiskais vārsts d20 | gab. | 1
10-1-9 |  | Termostatiskais vārsts d15 | gab. | 8
10-1-10 |  | Termoregulējošā vārsta galva TRV | gab. | 9
10-1-11 |  | Noslēgvārsts pie radiatora d=20 | gab. | 1
10-1-12 |  | Noslēgvārsts pie radiatora [NAME] | gab. | 8
10-1-13 |  | Automātiskais atgaisotājs d=15 | gab. | 2
10-1-14 |  | Vara caurules d=18x1 | m | 63
10-1-15 |  | Vara caurules d=22x1 | m | 63
10-1-16 |  | Vara caurules d=28x1,5 | m | 17
10-1-17 |  | Vara cauruļu veidgabali | k-ts | 1
10-1-18 |  | Siltuma izolācija [NAME] 19x18; Dn15 | m | 45
10-1-19 |  | Siltuma izolācija [NAME]; Dn20 | m | 60
10-1-20 |  | Siltuma izolācija [NAME]; Dn25 | m | 17
10-1-21 |  | [NAME] montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
10-1-22 |  | Stiprinājuma kronšteini | k-ts | 1
10-1-23 |  | Apkures sistēmas [NAME] | k-ts | 1
10-1-24 |  | Apkures sistēmas [NAME] | k-ts | 1
 |  | Kopā
10-2 |  | Grīdas apkures sistēma
10-2-25 |  | Pemd-Alu-PEmd grīdas apkures caurules d=16x2 AQUATECHNIK | m | 780
10-2-26 |  | Vara caurules d=28x1,5 | m | 49
10-2-27 |  | ROTH PST grīdas [NAME] plāksne | m2 | 205
10-2-28 |  | Termošuves materiāls | m | 265
10-2-29 |  | Stiprinājuma kronšteini un stiprinājumu skavas | k-ts | 1
10-2-30 |  | Signālkabeļi telpas termosensoriem 3x0,75 | m | 270
10-2-31 |  | Automātiskās [NAME] elektroinstalācija | k-ts | 1
10-2-32 |  | Apkures sistēmas [NAME] | k-ts | 1
 |  | Kopā:
10-3 |  | Ventilācijas sistēmu ūdens kaloriferu siltuma apgāde
 |  | Kaloriferu siltuma apgādes sistēma
10-3-33 |  | Automātiskais atgaisotājs d=15 | gab. | 6
10-3-34 |  | Vara caurules d=18x1 | m | 2
10-3-35 |  | Vara caurules d=28x1,5 | m
10-3-36 |  | Vara caurules d=35x1,5 | m
10-3-37 |  | Vara caurules d=42x1,5 | m
10-3-38 |  | Vara cauruļu veidgabali | k-ts | 1
10-3-39 |  | Siltuma izolācija [NAME] (25x28);  Dn25 | m | 8.5
10-3-40 |  | Siltuma izolācija [NAME] (25x35);  Dn32 | m | 9.7
10-3-41 |  | Siltuma izolācija [NAME] (25x42);  Dn40 | m | 23.8
10-3-42 |  | [NAME] montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
10-3-43 |  | Stiprinājuma kronšteini | k-ts | 1
10-3-44 |  | Kaloriferu siltuma apgādes sistēmas [NAME] | k-ts | 1
10-3-45 |  | [NAME] | k-ts | 1
 |  | Kopā:
 |  | Sūkņu sajaukšanas mezgli
 |  | Mezgls 1 (PN-1)
10-3-46 |  | Kalorifera siltuma apgādes sistēmas cirkulācijas sūknis  PN10; V=0,991 m3/h; H=2,94 m.ūd.st.; [NAME] (230V); UPS 15-50 180 | k-ts | 1
10-3-47 |  | Trīsceļu regulējošais jaucējvārsts d=20; Kvs=4,0 (BELIMO) R317 | gab. | 1
10-3-48 |  | Jaucējkrāna izpildmehānisms  (BELIMO) LR24-SR | k-ts | 1
10-3-49 |  | Lodveida [NAME] d=32 | gab. | 2
10-3-50 |  | Vienvirziena vārst d=20 | gab. | 1
10-3-51 |  | Regulējams ventilis d=20 | gab. | 1
10-3-52 |  | [NAME] | gab. | 1
10-3-53 |  | Automātiskais atgaisotājs d=15 | gab. | 2
10-3-54 |  | [NAME] ventilis d=15 | gab. | 1
10-3-55 |  | Termosensors NS 130 R | gab. | 1
10-3-56 |  | [NAME]  P= 0-6bar | [NAME] | 3
10-3-57 |  | [NAME] noslēgventilis DN15 | [NAME] | 3
10-3-58 |  | [NAME] 0-120 0C ar c-dā ieliekamu čaulu | [NAME] | 4
10-3-59 |  | Vara caurules d=18x1 | m | 0.7
10-3-60 |  | Vara caurules d=22x1 | m | 0.5
10-3-61 |  | Vara caurules d=35x1,5 | m | 0
10-3-62 |  | [NAME] tērauda lokanās pievienojuma caurules DN=32 | gab. | 2
10-3-63 |  | Vara cauruļu veidgabali | k-ts | 1
10-3-64 |  | Stiprinājuma kronšteini | k-ts | 1
10-3-65 |  | [NAME] montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
 |  | Kopā:
 |  | [NAME] (PN-2)
10-3-66 |  | Kalorifera siltuma apgādes sistēmas cirkulācijas sūknis  PN10; V=0,399 m3/h; H=2,54 m.ūd.st.; N=0,055 [NAME] (230V); UPS 15-30 130 | k-ts | 1
10-3-67 |  | Trīsceļu regulējošais jaucējvārsts d=15; Kvs=1,6 (BELIMO)R311 | gab. | 1
10-3-68 |  | Jaucējkrāna izpildmehānisms  (BELIMO) LR24-SR | k-ts | 1
10-3-69 |  | Lodveida [NAME] | gab. | 2
10-3-70 |  | Vienvirziena vārst d=15 | gab. | 1
10-3-71 |  | Regulējams ventilis d=15 | gab. | 1
10-3-72 |  | [NAME] | gab. | 1
10-3-73 |  | Automātiskais atgaisotājs d=15 | gab. | 2
10-3-74 |  | [NAME] ventilis d=15 | gab. | 1
10-3-75 |  | Termosensors NS 130 R | gab. | 1
10-3-76 |  | [NAME] P= 0-6bar | [NAME] | 3
10-3-77 |  | [NAME] noslēgventilis DN15 | [NAME] | 3
10-3-78 |  | [NAME] 0-120 0C ar c-dā ieliekamu čaulu | [NAME] | 4
10-3-79 |  | Vara caurules d=18x1 | m | 1.2
10-3-80 |  | [NAME] tērauda lokanās pievienojuma caurules DN=25 | gab. | 2
10-3-81 |  | Vara cauruļu veidgabali | k-ts | 1
10-3-82 |  | Stiprinājuma kronšteini | k-ts | 1
10-3-83 |  | [NAME] montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
 |  | Kopā:
10-4 |  | Gaisa [NAME] sistēmas izbūve
 |  | "Split" [NAME] iekārta
10-4-84 |  | Split sistēmas [NAME] automātiskās [NAME] un pie sienas stiprināmu iznesamu vadības pulti [NAME] =2,52 kW; [NAME];  [NAME] (230V) EAKC-09DS | k-ts | 1
10-4-85 |  | Freona kondensatora bloks Qdzesēšans =2,52 kW; [NAME]; N=2,0 [NAME] (3x400V); [NAME] | k-ts | 1
10-4-86 |  | Kompresoru bloka stiprinājuma kronšteini | k-ts | 1
10-4-87 |  | Freona lokanās vara caurules d=3/8" ar [NAME] izolāciju | m | 7
10-4-88 |  | Freona lokanās vara caurules d=1/4" ar [NAME] izolāciju | m | 7
10-4-89 |  | Freons R410A | l | 0.5
10-4-90 |  | [NAME] | k-ts | 1
10-4-91 |  | [NAME] palaišana un regulēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā:
 |  | [NAME] kanalizācija
10-4-92 |  | PVC kanalizācijas caurule d=32 ar  stiprinājumiem DN32 | m | 6
10-4-93 |  | PVC kanalizācijas caurules pāreja 32/50 | [NAME] | 4
10-4-94 |  | PVC kanalizācijas caurules līknis 870 DN 32-900 | [NAME] | 2
10-4-95 |  | PVC kanalizācijas caurules līknis 870  DN 50-900 | [NAME] | 1
10-4-96 |  | PVC kanalizācijas caurules līknis 450 DN 32-450 | [NAME] | 3
10-4-97 |  | PVC kanalizācijas caurules trejgabals 900 50x50 - 90 | [NAME] | 1
10-4-98 |  | Pludiņveida sifons DN 32 | [NAME] | 1
10-4-99 |  | Pretkondensāta izolācija  d.35x6 [NAME] | m | 6
 |  | Kopā:
10-5 |  | Siltummezgla montāža
10-5-100 |  | Siltuma sūknis ar siltuma ražību [NAME] (2x19,5 kW) un [NAME] patēriņu 900 kW (2x4,5 kW) NIBE F1330-40 | k-ts | 1
10-5-101 |  | Siltuma sūkņa [NAME] | k-ts | 1
10-5-102 |  | Karstā ūdens tilpne (boileris) ar V=300 l / V=200 l NIBE VPA 300/200 | k-ts | 1
10-5-103 |  | Boilerī iebūvējams [NAME] ar N=4,0/2,7/2,0  kW; (3x400V) EFHR 4,0 | k-ts | 1
10-5-104 |  | [NAME] elektrosildītāja elektroinstalācija | k-ts | 1
10-5-105 |  | Siltuma sūkņa [NAME] paaugstināšanas cirkulācijas sūknis  ar elektronisku apgriezienu regulēšanu; G=8,0 m3/h; [NAME]; [NAME] (3x400V). WILO-IP-e 32/160-1,1/2 R1 3~ PN10 | k-ts | 1
10-5-106 |  | Grīdu apsildes sistēmas cirkulācijas sūknis  PN10; V=0,413 m3/h; H=3,38 m; N=0,095 [NAME] (230V). UPS 15-60 130 | k-ts | 1
10-5-107 |  | Grīdu apsildes sistēmas cirkulācijas sūknis  PN10; V=0,431 m3/h; H=3,34 m; N=0,095 [NAME] (230V). UPS 15-60 130 | k-ts | 1
10-5-108 |  | Siltā ūdens cirkulācijas sistēmas sūknis PN10; V=0,349 m3/h; H=2,37 m; [NAME] (230V). ALPHA+ 25-40 B 180 | k-ts | 1
10-5-109 |  | Izplešanās trauks  ar membrānu V=33 l; P=10 bar REFLEX DE 33 | gab. | 1
10-5-110 |  | Izplešanās trauks  ar membrānu V=50 l; P=6 bar REFLEX NG 50 | gab. | 1
10-5-111 |  | Izplešanās trauks  ar glikola izturīgu membrānu V=200 l; P=10 bar/1200C REFLEX S 200 | gab. | 1
10-5-112 |  | Grīdas apsildes sistēmas trīsgaitas regulējošais vārsts (R311), ar elektropiedziņu  NR24-SR (Belimo) d=1/2"; Kvs=1,6 , ar temperatūras devēju apkures sistēmas atpakaļgaitā R311 ar NR24-SR | k-ts | 2
10-5-113 |  | Siltā ūdens apgādes sistēmas divgaitas regulējošais vārsts (R222), (3-gaitu vārsts ar elektropiedziņu  NR24-SR (Belimo) d=1"; Kvs=6,3  R222 ar NR24-SR | k-ts | 1
10-5-114 |  | Elektriskais termosensors ESM-11 | gab. | 2
10-5-115 |  | Elektronisks regulators ar tālvadības bloku ECA 30/31 ECL Comfort 210 (A217)24V | k-ts | 1
10-5-116 |  | Grīdas apsildes sistēmas automātiskās [NAME] ar 8 vadības mezgliem un āra gaisa un siltumnesēja atpakaļgaitas termosensoriem | k-ts | 1
10-5-117 |  | Grīdas apsildes sistēmas automātiskās [NAME] ar 5 vadības mezgliem un āra gaisa un siltumnesēja atpakaļgaitas termosensoriem | k-ts | 1
10-5-118 |  | Grīdas apsildes sistēmu telpas termosensori ar regulējamīem parametriem | k-ts | 13
10-5-119 |  | Spiediena krituma vizuālās [NAME] | gab. | 13
10-5-120 |  | Grīdu apsildes sistēmas termoregulējošā vārsta galva TRV | gab. | 13
10-5-121 |  | Sadales turpgaitas un atpakaļgaitas kolektors  ar 8 nozarojuma grupām | k-ts | 1
10-5-122 |  | Sadales turpgaitas un atpakaļgaitas kolektors  ar 8 nozarojuma grupām | k-ts | 1
10-5-123 |  | Sadalošā [NAME] montāžas skapītis ar izmēru 720x1000x110 | k-ts | 1
10-5-124 |  | Sadalošā [NAME] montāžas skapītis ar izmēru 720x700x110 | k-ts | 1
10-5-125 |  | Automātiskā atgaisotāja 1/2" un tukšošanas ventiļa 1/2" mezgls | k-ts | 2
10-5-126 |  | Apkures sistēmas sadalošais kolektors ar garumu 600mm uz 3 patērētāliem DN=54x2,0 | k-ts | 2
10-5-127 |  | Aukstā ūdens skaitītājs "Zenner MNK-RP-I-N";  DN=15 | gab. | 1
10-5-128 |  | Automātiskais atgaisotājs 1/2" DN15 | gab. | 9
10-5-129 |  | [NAME] ventilis ar uzgali d=20 | gab. | 2
10-5-130 |  | [NAME] ventilis d=15 | gab. | 1
10-5-131 |  | [NAME] ventilis [NAME] | gab. | 1
10-5-132 |  | [NAME] vārsts  P=3 bar d=15 DN20, 3bar | gab. | 1
10-5-133 |  | [NAME] vārsts  [NAME] DN20, 4bar | gab. | 2
10-5-134 |  | Vienvirziena vārsts RMMS 20; d=20 | gab. | 2
10-5-135 |  | Vienvirziena vārsts RMMS 25; d=25 | gab. | 1
10-5-136 |  | Vienvirziena vārsts RMMS 40; d=40 | gab. | 1
10-5-137 |  | Mehāniskais ūdens filtrs DN20 | gab. | 1
10-5-138 |  | Mehāniskais ūdens filtrs DN25 | gab. | 1
10-5-139 |  | Mehāniskais ūdens filtrs DN40 | gab. | 3
10-5-140 |  | [NAME] ar skalu līdz 6  bar. ,[NAME] ieliekamo detaļu | k-ts | 18
10-5-141 |  | [NAME] noslēgkrāns | gab. | 5
10-5-142 |  | [NAME] ar skalu līdz 100 0C un ieliekamo detaļu | k-ts | 17
10-5-143 |  | Lodveida krāns DN20 | gab. | 10
10-5-144 |  | Lodveida krāns DN25 | gab. | 10
10-5-145 |  | Lodveida [NAME] DN40 | gab. | 12
10-5-146 |  | Balansējošais vārsts DN20 | gab. | 1
10-5-147 |  | Balansējošais vārsts DN25 | gab. | 3
10-5-148 |  | PE spiedvadu caurule (spiediena klase PN10 PE-80) d=50x3,7 (DN40) | m | 7
10-5-149 |  | PE spiedvadu caurule (spiediena klase PN10 [NAME]) d=25x2,3 (DN20) | m | 38
10-5-150 |  | Vara caurules d=15x1 | m | 1
10-5-151 |  | Vara caurules d=22x1 | m | 10
10-5-152 |  | Vara caurules d=28x1,5 | m | 13
10-5-153 |  | Vara caurules d=42x1,5 | m | 34
10-5-154 |  | Cieto vara cauruļu veidgabali | k-ts | 1
10-5-155 |  | Akmens vates izolācijas puscilindri biezumā 50mm DN=40 armēta alumīnija folija apvalkā PHSALCT 42x50 | m | 34
10-5-156 |  | Akmens vates izolācijas puscilindri biezumā 50mm DN=50 armēta alumīnija folija apvalkā PHSALCT 54x50 | m | 7
10-5-157 |  | Akmens vates izolācijas puscilindri biezumā 40mm DN=25 [NAME] apvalkā PHSALCT 28x50 | m | 5
10-5-158 |  | SH Armaflex izolācijas čaulas biezumā 19 mm. SH-19x28 | m | 46
10-5-159 |  | SH Armaflex izolācijas čaulas biezumā 19 mm. SH-19x22 | m | 10
10-5-160 |  | Tvertne-muca ar tilpumu V=208 l | gab. | 1
10-5-161 |  | Tvertnes-mucas uzpildīšanas vāks ar atvērumu uzpildīšanai un tilpumu V=50 l | gab. | 1
10-5-162 |  | Tvertnes ventilis uzpildīšanai-sistēmas pārplūdei 3/4" | gab. | 1
10-5-163 |  | Tvertnes ventilis tukšošanai 2" | gab. | 1
10-5-164 |  | Cauruļvadu stiprinājumu kronšteini | k-ts | 1
10-5-165 |  | Metināšanas palīgmateriāli un gāze | k-ts | 1
10-5-166 |  | Vara cauruļu [NAME] | k-ts | 1
10-5-167 |  | Vītņu savienojumu montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
10-5-168 |  | Automātiskās [NAME], sūkņu un siltuma sūkņa palaišana un regulēšana | k-ts | 1
10-5-169 |  | [NAME] ar protokola noformēšanu | k-ts | 1
10-5-170 |  | 28% glikola šķīdums | ltr | 2400
10-5-171 |  | Pievienojums kanalizācijai [NAME] | k-ts | 1
 |  | Kopā:
10-6 |  | Siltuma sūkņa [NAME] ierīkošana
10-6-172 |  | Tranšejas rakšana ar [NAME] DN=40 ieguldīšanai dziļumā līdz 1,5 m slapjā [NAME] izveidošanai ar izmēru 85,0x30,0 m | m | 2850
10-6-173 |  | Cauruļvadu ieguldīšana tranšejā ar dziļumu līdz 1,5 m | m | 2850
10-6-174 |  | Tranšejas aizbēršana ar  blietēšanu pēc katriem 0,3 m dziļuma | m | 2850
10-6-175 |  | Melnzemes piebēršana 0,1 m biezumā | m2 | 3120
10-6-176 |  | Zāliena sēšana | m2 | 3120
10-6-177 |  | PE spiedvadu caurule (spiediena klase PN10 PE-80) d=50x3,7 (DN40) | m | 2850
10-6-178 |  | PE spiedvadu caurule (spiediena klase PN10 PE-80) d=32x2,9 (DN25) | m | 7
10-6-179 |  | PE spiedvadu caurule (spiediena klase PN10 [NAME]) d=20x2,0 (DN15) | k-ts | 2.5
10-6-180 |  | PE spiedvadu caurules veidgabali | k-ts | 1
10-6-181 |  | Drenāžas sūknis kolektoru lauka uzpildīšanai-tukšošanai; G=1,48 l/s; P=3,0 m.ūd.st.; [NAME] (230 V) KP 150 M 1 | k-ts | 1
10-6-182 |  | Drenāžas sūkņa elektroinstalācija | k-ts | 1
10-6-183 |  | Sūkņa palaišanas poga | gab. | 1
10-6-184 |  | Montāžas bedres rakšana unsekojošu aizbēršanu ar mehānismiem dz./betona akas ieguldīšanai [NAME] līdz 1,5 m. | [NAME] | 2
10-6-185 |  | [NAME] dz./betona grodu aka ar grodu [NAME], grods KC-10-9, grods KC-10-3, [NAME] vāks KCP-10 (h-80), čuguna vāku paceļamo gredzenu KO-10 (d=700) un čuguna vieglo vāku ar uzstādīšanas gredzenu D=1000; H=1,5m | k-ts | 2
10-6-186 |  | Dz./betona akas D=1000, H=1,5 m hermetizācija un hidroizolācija | k-ts | 2
10-6-187 |  | [NAME] skatakas pamatne  ar papildus pievienojumu vienai  caurulei ar Dn=110; Ds=400; POLAR BSB skataka | k-ts | 1
10-6-188 |  | [NAME] skatakas pamatne  ar papildus pievienojumu divām [NAME]; Ds=400; POLAR BSB skataka | k-ts | 1
10-6-189 |  | Uzmavas noslēgtapa "Pragma" ar blīvgumiju dn=110 | gab. | 5
10-6-190 |  | [NAME] skatakas teleskopiskā caurule ar manžeti, ķeta rāmi un vieglā tipa vāku TV40-0,9M | k-ts | 2
10-6-191 |  | [NAME] skatakas teleskopiskā caurule ar manžeti TV40-0,4M | gab. | 2
10-6-192 |  | Lodveida ventilis DN25 | gab. | 9
10-6-193 |  | Lodveida ventilis DN40 | gab. | 10
10-6-194 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 2
10-6-195 |  | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gab. | 2
10-6-196 |  | Uzgalis lokanās šļūtenes pievienojumam DN25 | gab. | 1
10-6-197 |  | Lokanā šļūtene DN25 | m | 25
 |  | Kopā:
 |  | Kopā apkure:
 |  | Sastādija _____________________________________________________
 |  | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
 |  | Pārbaudīja _______________________________________________________
 |  | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
 |  | [NAME]._______________________
 |  | Piezīmes:
 | 1. | Būvdarbu tiešajās izmaksās ietver : būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu, darba, mehānismu un transporta izmaksas.
 | 2. | Smilts, šķembu, melnzemes un liekās grunts un būvgružu apjomi doti blīvā veidā, neņemot vērā irdinājuma koeficientu.
 | 3. | [NAME] daudzums uzrādīts nepielāgojot patēriņa koeficientu.