Spreadsheet: 59257d1259758619-nesting-more-than-9-if-statements-through-vb-code-nesting-problem
Sheet: Načrtelinst RF11

 | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME RF-11
No | Description | Unit | Quantity | Price | Total price | Comment | [NAME] količina
 | DOBAVA IN MONTAŽA
 | 4.1 Priključek črpalke P3 v RLM
1 | Rekonstrukcija obstoječe razdelilne omare RLMkatera zajema priključek nove črpalke P3 (47 kW) na [NAME] za elektromotor z oznako MDI. [NAME], montaža in spajanje po shemi štv. B-1492/4-4-201 | kompl. | 1 | 520.2 | 520.2 |  | 500
 | 4.2 Priključek črpalke P4 v RLM | kompl. | 1 | 1630.95 | 1630.95
2 | [NAME] motorsko stikalo tip PKZ2/ZM-16/S(230V50HZ)+NHI11 | [NAME] | 1 |  |  | [NAME]
3 | kontaktor 25A tip DIL1M/40(230V50HZ) | [NAME] | 1 |  |  | [NAME]
4 | soft-starter (mehki zagon) "SOLCON" elektromotor 4,5kW tip RVS-DN | [NAME] | 1 |  |  | [NAME]
5 | pomožni relej z [NAME] in podnožjem "ISKRA" PR59C, tuljava 230 VAC | [NAME] | 5 |  |  | [NAME]
6 | pomožni lrelej z [NAME] in podnožjem "ISKRA" PR59C, tuljava 24VDC | [NAME] | 2 |  |  | [NAME]
7. | Avtomatska varovalka 4A karakteristika "C" tip FAZ-C4/1+NHI 11 | [NAME] | 1 |  |  | [NAME]
8. | Varovalka, 25A z cevno patrono 4A "gG" | [NAME] | 1 |  |  | [NAME]
9. | Vrstne sponke in material za montažo in spajanje | pavšal |  |  |  | [NAME]
10. | Dobava, montaža in spajanje po shemi štv. B-1492/4-4-204 |  | komplet |  |  | [NAME]
 | 4.3 Priključek krmiljenja črpalk P3 in P4 v R-K (R-DCC") | kompl. | 1 | 673.78 | 673.78
11. | Polvodniški rele 240V, 10A, z vhodom 5-24 VDC, tip G3NA220B "OMRON" | kos | 2 |  |  | [NAME] 4.3
12. | Doplonitev nadzornega programa na računalniku [NAME] |  |  |  |  | [NAME] 4.3
13. | Dobava, montaža in spajanje po shemi štv. B-1492/4-4-203 in 202 |  |  |  |  | [NAME] 4.3
 | [NAME] tčk 4.3.
 | 4.4 Elektromotorni pogon in razsvetljava
14. | Krmilna kombinacija S-P3, Ex izvedbe, z minimalno stopnjo protieksplozijske zaščite II 2G/EExde II A T3, in mehanične zaščite IP 65. Krmilna kombinacija [NAME] ohišju dimenzij 160x260x90 (tip 07 5195 2601/6090 "BARTEC") ima:                              -izbirno [NAME] (I-0-II)                                                                               -tipkalo (0),                                                                                               -tipkalo (I),                                                                                                           -tipkalo za [NAME] ([NAME]),                                                       -rdečo [NAME] ([NAME]),                                                                                    -uvajalko (EX) za kabel 10x1,2 mm2,                                                        -nadpisne ploščice,                                                                                      -komplet z nosilnim steberčkom s temeljno ploščo in zaščitnim              pokrovom | kos | 1 | 925.92 | 925.92
15. | Krmilna kombinacija S-P4, Ex izvedbe, z minimalno stopnjo protieksplozijske zaščite II 2G/EExde II A T3, in mehanične zaščite IP 65. Krmilna kombinacija [NAME] ohišju dimenzij 160x260x90 (tip 07 5195 2601/6090 "BARTEC") ima:                           tipkalo (0)                                                                                                tipkalo (I)                                                                                                   tipkalo za [NAME] ( [NAME])                                                         rdečo lučko ([NAME]),                                                                                   rumeno lučko (okvara)                                                                           uvajalko (EX) za kabel 10x1,5mm2                                                        nadpisne ploščice                                                                                   komplet z nosilnim steberčkom s temeljno ploščo in zaščitnim pokrovom | kos | 1 | 939.85 | 939.85
15. | rekonstrukcija ( dogradnja) [NAME] omaric na vagonskem in avto pretakališču z vgradnjo po 2 tipkali in signalno lučko (zeleno) | kos | 2 | 113.95 | 227.9
16. | Svetilka za dve cevi FC 36W , montaža na podaljšano streho nadstreška črpališča grupe 300, z minimalno stopnjo protieksplozijske zaščite II 2G/Eexde AT3 in mehanične zaščite IP55, [NAME] in cevmi in s priborom za obešanje | kos | 2 | 598.28 | 1196.56
17. | Kabel NYCY-J 4x50/25mm2 | m | 170 | 19.36 | 3291.2
18. | Kabel NYCY-J 4x10mm2 | m | 220 | 7.17 | 1577.4
19. | Kabel NYY-J 10x2,5mm2 | m | 400 | 4.19 | 1676
20. | Kabel NYY 7x2,5mm2 | m | 220 | 3.23 | 710.6
21. | Kabel NYY-J 10x1,5mm2 | m | 240 | 3.41 | 818.4000000000001
22. | Kabel NYY 5x1,5mm2 | m | 240 | 2.3 | 552
23. | Kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 30 | 2.28 | 68.39999999999999
 | 4.5 Ozemljitev in strelovodna zaščita
1. | Pocinkani jekleni valjanec 30x4mm                                                     Valjanec položiti v pripravljeni [NAME] in spojiti na obstoječe [NAME] ([NAME], črpališče in podobno) in na rezervoar. | m | 300 | 3.85 | 1155
2. | Valjanec 25x4mm, za izdelavo priključkov [NAME] (rezervoar, platforma, cevovodi,…), povprečna dolžina priključka 5m. | kos | 30 | 19.27 | 578.1
3. | [NAME] [NAME] ([NAME] | kos | 50 | 5.75 | 287.5
4. | Izvedba ozemljitve cevovodov za povprečno [NAME], po priloženi skici z naslednjim materialom:                                                 -Jekleni [NAME] dimenzij 60x30x5mm z luknjo [NAME] 2                                                                                                         -Bakrena izolirana vrv prereza 35mm2 povprečne dolžine 800mm - kos 2                                                                                            -Kabeljski čevelj (stopica) za vrv 35mm2 in vijak M10 -kos 4                                                                                               -Kadmizirani [NAME] z matico in [NAME] - kos 6 | kos | 25 | 23.93 | 598.25
 | 4.6 Ostali material in dela
2. | Dobava in montaža kabelskih polic - komplet z [NAME], pritrdilnim in montažnim materialom. Predvideni so [NAME] polic:
 | PK 50 s pokrovom | m | 60 | 16.56 | 993.5999999999999
 | PK 100 s pokrovom | m | 70 | 19.62 | 1373.4
3. | Razvodnice raznih dimenzij IP55 | kos | 3 | 87.2 | 261.6
4. | Uvodnice raznih dimenzij | kos | 10 | 7.93 | 79.3
5. | Zaščitna spiralna samogasilna fleksibilna PVC zaščitna cev raznih premerov [NAME] SECAFLEX | m | 30 | 3.47 | 104.1
6. | Ostali nenašteti material n dela na [NAME], vključno vsa potrebna merjenja, uravnavanja in preizkušanja | kompl. | 1 | 2024.18 | 2024.18
 | SKUPAJ: |  |  |  | 22264.19