Spreadsheet: 70aff6fa-1bd8-4a33-9b58-a2569647600e
Sheet: BA 9

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.___9____
Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas.
[NAME], gaisa [NAME].
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
 |  | Būves nosaukums :
 |  | Objekta nosaukums : Automašīnu stāvlaukums ar kases māju jaunbūve
 |  | Objekta adrese :  ''Slodas'', [NAME] pagasts, Madonas novads
 |  | Iepirkuma identif. Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
9-1 |  | PN-1
9-1-2 |  | P1
9-1-3 |  | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts  ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1815/1420 m3/h; P=250/150 Pa; ar [NAME] (ar frekvenču pārveidotāju, ar ūdens [NAME]; gaisa filtriem F7/F7, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās [NAME]. [NAME] | k-ts | 1
9-1-4 |  | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanas un montāžas rāmis | k-ts | 1
9-1-5 |  | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus restes ar montāžas rāmi USS 800X400 | k-ts | 1
9-1-6 |  | Trokšņu slāpētājs STS-150-[PHONE] | gab. | 2
9-1-7 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDT/S-R-500-250 | gab. | 1
9-1-8 |  | [NAME] perforētas pieplūdes restes [NAME] | gab. | 8
9-1-9 |  | Spiediena dzēšanas kārbu pieplūdē ar [NAME] un [NAME] plūsmas [NAME];  ("HALTON") TRI/S-160/160  AC=MSM | k-ts | 8
9-1-10 |  | Gaisa plūsmas regulējošs vārsts UTK 500x250 | gab. | 1
9-1-11 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=160 | m
9-1-12 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=250 | m | 4
9-1-13 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=315 | m | 4
9-1-14 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 400x300 | m | 8.1
9-1-15 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 500x250 | m | 4.2
9-1-16 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 600x250 | m | 0.1
9-1-17 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 800x400 | m | 0.6
9-1-18 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-1-19 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=160 | gab. | 1
9-1-20 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 500x250 | gab. | 4
9-1-21 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 250x500 | gab. | 2
9-1-22 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 300x400 | gab. | 2
9-1-23 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 250x600 | gab. | 1
9-1-24 |  | Gaisa vada līkums 30o ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 250x600 | gab. | 1
9-1-25 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/250 (1) | gab. | 1
9-1-26 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 250/315 (1) | gab. | 1
9-1-27 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgumiju un atloku vienā galā 315/500x250 (1) | gab. | 1
9-1-28 |  | Gaisa vada pāreja ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 500x250/600x250 (1) | gab. | 2
9-1-29 |  | Gaisa vada pāreja ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 500x250/300x400 (1) | gab. | 1
9-1-30 |  | Gaisa vada pāreja ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 300x400/400x300 (1) | gab. | 1
9-1-31 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 160/250 | gab. | 2
9-1-32 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 160/315 | gab. | 2
9-1-33 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu plakanai virsmai D=160 | gab. | 3
9-1-34 |  | Sānu pievienojums taisnstūra gaisa vadam ar taisnstūra [NAME] 800x400 | gab. | 1
9-1-35 |  | Gala noslēgvāks ar atloku savienojumam ar blīvgumiju 400x300 | gab. | 1
9-1-36 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=160 | gab. | 1
9-1-37 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=250 | gab. | 1
9-1-38 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=315 | gab. | 1
9-1-39 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-1-40 |  | Gaisa vadu (ar diametru virs D=250) un taisnstūra gaisa vadiem) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=100 mm PAROC  Mat 35 ALC; b=100[NAME] | m2
9-1-41 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-1-42 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-1-43 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-1-44 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-1-45 |  | [NAME] un [NAME] konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-1-46 |  | Automātiskās [NAME] | k-ts | 1
9-1-47 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-2 |  | N1
9-2-48 |  | Trokšņu slāpētājs STS-100-[PHONE] | gab. | 1
9-2-49 |  | Trokšņu slāpētājs STS-100-100-400-600-750 | gab. | 1
9-2-50 |  | Gaisa izmešanas pretlietus restes ar montāžas rāmi USS 400x600 | k-ts | 1
9-2-51 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDT/S-R-300-400 RE=MA; FU=65 | gab. | 1
9-2-52 |  | Ugunsdrošības pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu FDV-100 | gab. | 1
9-2-53 |  | Spiediena dzēšanas kārbu nosūcē ar trokšņu [NAME] un [NAME] plūsmas [NAME] PRI/B-500x200; AC=MSM | k-ts | 2
9-2-54 |  | Dekoratīvas nosūces restes ([NAME] ar dizainu) [NAME] ar montāžas rāmi AGC/S-500-200-K | k-ts | 2
9-2-55 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 100 | gab. | 1
9-2-56 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m | 0.3
9-2-57 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=125 | m | 0.1
9-2-58 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=250 | m
9-2-59 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=315 | m
9-2-60 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-2-61 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 400x300 | m | 1.5
9-2-62 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 400x600 | m | 0.2
9-2-63 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 500x200 | m | 0.8
9-2-64 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 250x500 | gab. | 2
9-2-65 |  | Gaisa vada līkums 30o ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 250x500 | gab. | 2
9-2-66 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 300x400 | gab. | 1
9-2-67 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 400x300 | gab. | 1
9-2-68 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 100/160 (1) | gab. | 1
9-2-69 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/250 (1) | gab. | 1
9-2-70 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 250/315 (1) | gab. | 3
9-2-71 |  | Gaisa vada pāreja ar atloku vienā galā 315/400x300 (1) | gab. | 1
9-2-72 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu  250/250 | gab. | 1
9-2-73 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu  250/315 | gab. | 1
9-2-74 |  | Sānu pievienojums taisnstūra gaisa vadam ar taisnstūra gaisa vadu 600x400 | gab. | 1
9-2-75 |  | Savienojuma gredzens ar gumijas blīvgredzeniem D=250 | gab. | 1
9-2-76 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-2-77 |  | Gaisa vadu (ar diametru virs D=250) un taisnstūra gaisa vadiem) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=100 mm PAROC  Mat 35 ALC; b=100[NAME] | m2
9-2-78 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-2-79 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-2-80 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-2-81 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-2-82 |  | [NAME] un [NAME] konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-3 |  | P2
9-3-83 |  | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts  ar ventilatoriem pieplūdē un nosūce (ar frekvenču pārveidotājiem) L=1175/740 m3/h; P=300/150 Pa; ar [NAME] (ar frekvenču pārveidotāju, ar ūdens [NAME]; gaisa filtriem F7/F7, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmehānismiem NM24 un automātiskās [NAME]. [NAME] | k-ts | 1
9-3-84 |  | Ventilācijas gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanas un montāžas rāmis | k-ts | 1
9-3-85 |  | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus restes ar montāžas rāmi USS 400X400 | k-ts | 1
9-3-86 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-125-50-900 | gab. | 1
9-3-87 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-250-50-900 | gab. | 2
9-3-88 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 100 | gab. | 5
9-3-89 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 125 | gab. | 2
9-3-90 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 160 | gab. | 2
9-3-91 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 250 | gab. | 1
9-3-92 |  | Dekoratīvas dubultregulējamas pieplūdes restes ar montāžas rāmi un regulējamu gaisa vārstu WTS 200x100-K-S | k-ts | 1
9-3-93 |  | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu KE-100 | k-ts | 6
9-3-94 |  | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu KE-125 | k-ts | 1
9-3-95 |  | Gaisa pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu KE-160 | k-ts | 2
9-3-96 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 125; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-3-97 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 250; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-3-98 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-3-99 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=125 | m
9-3-100 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=160 | m
9-3-101 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=200 | m | 3.2
9-3-102 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=250 | m
9-3-103 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 200x100 | m | 0.1
9-3-104 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 400x200 | m | 0.5
9-3-105 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 400x400 | m | 0.3
9-3-106 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-3-107 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 6
9-3-108 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=125 | gab. | 4
9-3-109 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=160 | gab. | 1
9-3-110 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=200 | gab. | 1
9-3-111 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=250 | gab. | 10
9-3-112 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=250 | gab. | 2
9-3-113 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 100/125 (1) | gab. | 1
9-3-114 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 100/160 (1) | gab. | 1
9-3-115 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/200 (1) | gab. | 1
9-3-116 |  | Gaisa vada pāreja ar atloku vienā galā 160/200x100 (1) | gab. | 1
9-3-117 |  | Gaisa vada pāreja ar atloku vienā galā 200/400x200 (1) | gab. | 1
9-3-118 |  | Gaisa vada pāreja ar atloku vienā galā 250/400x200 (1) | gab. | 1
9-3-119 |  | Gaisa vada pāreja ar atloku vienā galā 250/400x400 (1) | gab. | 1
9-3-120 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/100 | gab. | 2
9-3-121 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/160 | gab. | 1
9-3-122 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/200 | gab. | 1
9-3-123 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/125 | gab. | 1
9-3-124 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/250 | gab. | 1
9-3-125 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 160/160 | gab. | 1
9-3-126 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 160/200 | gab. | 1
9-3-127 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu plakanai virsmai D=160 | gab. | 1
9-3-128 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=100 | gab. | 2
9-3-129 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=125 | gab. | 2
9-3-130 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=200 | gab. | 1
9-3-131 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=250 | gab. | 3
9-3-132 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-3-133 |  | Gaisa vadu (ar diametru virs D=250) un taisnstūra gaisa vadiem) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=100 mm PAROC  Mat 35 ALC; b=100[NAME] | m2
9-3-134 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-3-135 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-3-136 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-3-137 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-3-138 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-4 |  | N2
9-4-139 |  | Āra gaisa ieņemšanas pretlietus restes ar montāžas rāmi USS 400X400 | k-ts | 1
9-4-140 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-125-50-900 | gab. | 1
9-4-141 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-200-50-900 | gab. | 1
9-4-142 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-250-50-900 | gab. | 1
9-4-143 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 100; RE=MA; FU=65 | gab. | 4
9-4-144 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 125; RE=MA; FU=65 | gab. | 1
9-4-145 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 200; RE=MA; FU=65 | gab. | 1
9-4-146 |  | Dekoratīvas nosūces restes ([NAME] ar dizainu) [NAME] ar montāžas rāmi un regulējamu gaisa vārstu USR 200x100-K-S | k-ts | 1
9-4-147 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 100 | gab. | 7
9-4-148 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 125 | gab. | 2
9-4-149 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 250 | gab. | 1
9-4-150 |  | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu KK-100 | k-ts | 7
9-4-151 |  | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu KK-125 | k-ts | 2
9-4-152 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-4-153 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=125 | m
9-4-154 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=160 | m
9-4-155 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=200 | m
9-4-156 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=250 | m
9-4-157 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 200x100 | m | 0.3
9-4-158 |  | Cinkota skārda gaisa vadi ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām 400x300 | m | 0.2
9-4-159 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-4-160 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 21
9-4-161 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 1
9-4-162 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=125 | gab. | 2
9-4-163 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=125 | gab. | 1
9-4-164 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=160 | gab. | 2
9-4-165 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=200 | gab. | 4
9-4-166 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=200 | gab. | 2
9-4-167 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=250 | gab. | 3
9-4-168 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=250 | gab. | 2
9-4-169 |  | Gaisa [NAME] ar atlokiem savienojumam ar gumijas blīvgumijām 100x200 | gab. | 1
9-4-170 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 100/125 (1) | gab. | 1
9-4-171 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 100/160 (1) | gab. | 1
9-4-172 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/200 (1) | gab. | 1
9-4-173 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 200/250 (1) | gab. | 1
9-4-174 |  | Gaisa vada pāreja ar atloku vienā galā 250/400x300 (1) | gab. | 1
9-4-175 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu  100/100 | gab. | 2
9-4-176 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/125 | gab. | 1
9-4-177 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/200 | gab. | 1
9-4-178 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/250 | gab. | 1
9-4-179 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/125 | gab. | 1
9-4-180 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/200 | gab. | 1
9-4-181 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/250 | gab. | 1
9-4-182 |  | Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=100 | gab. | 6
9-4-183 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-4-184 |  | Gaisa vadu (ar diametru virs D=250) un taisnstūra gaisa vadiem) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=100 mm PAROC  Mat 35 ALC; b=100[NAME] | m2
9-4-185 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-4-186 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-4-187 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-4-188 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-4-189 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-5 |  | N3
9-5-190 |  | Kanāla tipa ventilators [NAME]/h; P=100 Pa; [NAME] ar ieslēgšanas [NAME] tiristoru ātruma regulatoru "S&P" TD 250/100 HS | k-ts | 1
9-5-191 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-100 | k-ts | 1
9-5-192 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 100; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-5-193 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 100 | gab. | 1
9-5-194 |  | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu KK-100 | k-ts | 3
9-5-195 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-5-196 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-5-197 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 6
9-5-198 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 4
9-5-199 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/100 | gab. | 2
9-5-200 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-5-201 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-5-202 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-5-203 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-5-204 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-5-205 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-5-206 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-6 |  | N4
9-6-207 |  | Kanāla tipa ventilators [NAME]; P=300 Pa; N=0,128 kW ar ieslēgšanas [NAME] tiristoru ātruma regulatoru "S&P" TD 800/200 HS | k-ts | 1
9-6-208 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-200 | k-ts | 1
9-6-209 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 200; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-6-210 |  | Trokšņu slāpētājs AGS-200-50-900 | gab. | 1
9-6-211 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 100 | gab. | 3
9-6-212 |  | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts IRIS 125 | gab. | 2
9-6-213 |  | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu KK-100 | k-ts | 15
9-6-214 |  | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu KK-125 | k-ts | 2
9-6-215 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-6-216 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=125 | m
9-6-217 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=160 | m
9-6-218 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=200 | m
9-6-219 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-6-220 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 19
9-6-221 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 1
9-6-222 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=125 | gab. | 2
9-6-223 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=125 | gab. | 3
9-6-224 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=160 | gab. | 2
9-6-225 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=200 | gab. | 2
9-6-226 |  | Gaisa vada līkums 30o ar gumijas blīvgumijām D=200 | gab. | 1
9-6-227 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/100 | gab. | 5
9-6-228 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/125 | gab. | 6
9-6-229 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 100/160 | gab. | 1
9-6-230 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/125 | gab. | 1
9-6-231 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/160 | gab. | 1
9-6-232 |  | Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzenu 125/200 | gab. | 1
9-6-233 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 100/125 (1) | gab. | 3
9-6-234 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 125/160 (1) | gab. | 1
9-6-235 |  | Gaisa vada pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/200 (1) | gab. | 1
9-6-236 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-6-237 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-6-238 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-6-239 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-6-240 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-6-241 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-6-242 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-7 |  | N5
9-7-243 |  | Sadzīves tipa kanāla ventilators L=25 m3/h; P=23 Pa; [NAME];  ar ieslēgšanu vienlaicīgi ar apgaismojumu un iemontētu laika releju DECOR-100-CR | k-ts | 1
9-7-244 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-100 | k-ts | 1
9-7-245 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 100; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-7-246 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-7-247 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-7-248 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 4
9-7-249 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 2
9-7-250 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-7-251 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-7-252 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-7-253 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-7-254 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-7-255 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-7-256 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-8 |  | [NAME]
9-8-257 |  | Sadzīves tipa kanāla ventilators [NAME]; [NAME] Pa; [NAME];  ar ieslēgšanu vienlaicīgi ar apgaismojumu un iemontētu laika releju DECOR-100-CR | k-ts | 1
9-8-258 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-100 | k-ts | 1
9-8-259 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 100; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-8-260 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-8-261 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-8-262 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 4
9-8-263 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 2
9-8-264 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-8-265 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-8-266 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-8-267 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-8-268 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-8-269 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-8-270 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-9 |  | N7
9-9-271 |  | Kanāla tipa ventilators [NAME]/h; P=100 Pa; [NAME] ar ieslēgšanas [NAME] tiristoru ātruma regulatoru "S&P" TD 250/100 HS | k-ts | 1
9-9-272 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-100 | k-ts | 1
9-9-273 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 100; RE=MA; FU=65 | gab. | 2
9-9-274 |  | Gaisa nosūces ventilis ar montāžas gredzenu KK-100 | k-ts | 2
9-9-275 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-9-276 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-9-277 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 3
9-9-278 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 2
9-9-279 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-9-280 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-9-281 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-9-282 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-9-283 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-9-284 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-9-285 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-10 |  | N8
9-10-286 |  | Sadzīves tipa kanāla ventilators [NAME]; P=24 Pa; [NAME]; n=2500 apgr.min ar ieslēgšanas [NAME] tiristoru ātruma regulatoru "S&P" DECOR-100-C | k-ts | 1
9-10-287 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-100 | k-ts | 1
9-10-288 |  | Ugunsdrošības vārsts EI60 FDI 100; RE=MA; FU=65 | gab. | 1
9-10-289 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m
9-10-290 |  | Gaisa vadu veidgabali | k-ts | 1
9-10-291 |  | Gaisa [NAME] ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 3
9-10-292 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=100 | gab. | 2
9-10-293 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-10-294 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-10-295 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-10-296 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-10-297 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-10-298 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-10-299 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-11 |  | N9
9-11-300 |  | Sadzīves tipa kanāla ventilators L=25 m3/h; P=23 Pa; [NAME];  ar ar ieslēgšanas [NAME] tiristoru ātruma regulatoru "S&P" DECOR-100-CR | k-ts | 1
9-11-301 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-100 | k-ts | 1
9-11-302 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=100 | m | 1
9-11-303 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2
9-11-304 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-11-305 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-11-306 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-11-307 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-11-308 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
9-11-309 |  | Ventilatora elektroinstalēšana | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-12 |  | N10
9-12-310 |  | Virtuves pavarda nosūces kape ar trīs ātrumu [NAME] [NAME] apgaismojumu L=250/410/550 m3/h; (izvēlās pasūtītājs) HA 600 | k-ts | 1
9-12-311 |  | Vienvirziena vārsts D=125 | gab. | 1
9-12-312 |  | Lokans alumīnija folija gaisa vads D=125 | m | 1
9-12-313 |  | Alumīnija [NAME] savilces | gab. | 2
9-12-314 |  | Gaisa [NAME] izmešanai virs jumta AHI-125 | k-ts | 1
9-12-315 |  | Cinkota skārda gaisa vadi "Spiro" D=125 | m | 1
9-12-316 |  | Gaisa vada līkums 45o ar gumijas blīvgumijām D=125 | gab. | 2
9-12-317 |  | Gaisa vadu (ar diametru līdz D=250) izolācija ar puscietu akmens vati pārklātu ar [NAME] pastiprinātu ar stikla šķiedras sietu biezumā b=50 mm PAROC  Mat 35 ALC; [NAME] | m2 | 0.7
9-12-318 |  | Alumīnija armēta līmlenta izolācijas savienošanai | k-ts | 1
9-12-319 |  | Izolācijas stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem | k-ts | 1
9-12-320 |  | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
9-12-321 |  | Gaisa vadu stiprinājumi, [NAME], blīvgumijas | k-ts | 1
9-12-322 |  | Virtuves pavarda nosūces elektroinstalācija | k-ts | 1
9-12-323 |  | [NAME] un aizdarināšana ēkas konstrukcijās [NAME]: | k-ts | 1
 |  | Kopā
9-13 |  | Gaisa caurplūdes
9-13-324 |  | Caurplūdes plastikāta restīte durvīs 500x50 TVA 500x50 | gab. | 9
9-13-325 |  | Izveidot atvērumu durvju vērtnē (vidējs durvju remonts) ar izmēru 600x100 | [NAME] | 9
 |  | Kopā
 |  | [NAME], [NAME] :
 |  | Sastādija _____________________________________________________
 |  | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
 |  | Pārbaudīja _______________________________________________________
 |  | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
 |  | [NAME]._______________________
 |  | Piezīmes:
 | 1. | Būvdarbu tiešajās izmaksās ietver : būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu, darba, mehānismu un transporta izmaksas.
 | 3. | [NAME] daudzums uzrādīts nepielāgojot patēriņa koeficientu.