Spreadsheet: 0b18bc88-ac31-46ce-9f43-728615634805
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10
 | EVALUACIÓN [NAME] INCENDIO
 | Empresa: |  |  |  |  | Situación:
 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | PROPAGABILIDAD
 | Nº de pisos | [NAME] | Coeficiente | Puntos |  | Vertical |  | Coeficiente |  | Puntos
 | 1 o 2 | menor de 6 m. | 3 |  |  | Baja |  | 5
 | 3, 4 o 5 | entre 6 y 15 m. | 2 |  |  | Media |  | 3
 | 6, 7, 8 o 9 | entre 15 y 27 m. | 1 |  |  | Alta |  | 0
 | 10 o más | [NAME] m. | 0 |  |  | Horizontal |  | Coeficiente |  | Puntos
 | Superficie mayor sector Incendios |  | Coeficiente | Puntos |  | Baja |  | 5
 | de 0 a 500 m2 |  | 5 |  |  | Media |  | 3
 | de 501 a 1500 m2 |  | 4 |  |  | Alta |  | 0
 | de 1501a 2500 m2 |  | 3 |  |  | DESTRUCTIBILIDAD
 | de 2501 a 3500 m2 |  | 2 |  |  | Por calor |  | Coeficiente |  | Puntos
 | de 3501 a 4500 m2 |  | 1 |  |  | Baja |  | 10
 | [NAME] |  | 0 |  |  | Media |  | 5
 | [NAME] |  | Coeficiente | Puntos |  | Alta |  | 0
 | [NAME] (hormigón) |  | 10 |  |  | Por humo |  | Coeficiente |  | Puntos
 | No combustible |  | 5 |  |  | Baja |  | 10
 | Combustible |  | 0 |  |  | Media |  | 5
 | [NAME] techos |  | Coeficiente | Puntos |  | Alta |  | 0
 | Sin falsos techos |  | 5 |  |  | Por corrosión |  | Coeficiente |  | Puntos
 | Con falsos techos incombustibles |  | 3 |  |  | Baja |  | 10
 | Con falsos techos combustibles |  | 0 |  |  | Media |  | 5
 | FACTORES DE SITUACIÓN |  |  |  |  | Alta |  | 0
 | [NAME] bomberos | Tiempo | Coeficiente | Puntos |  | Por agua |  | Coeficiente |  | Puntos
 | menor de 5 km | 5 minutos | 10 |  |  | Baja |  | 10
 | entre 5 y 10 km | 5 y 10 min. | 8 |  |  | Media |  | 5
 | entre 10 y 15 km | 10 y 15 min. | 6 |  |  | Alta |  | 0
 | entre 15 y 25 km | 15 y 25 min. | 2 |  |  | SUBTOTAL (X) |  |  |  | 0
 | [NAME] km | 25 min. | 0 |  |  | Factor [NAME] |  | SV | [NAME] | Puntos
 | [NAME] |  | Coeficiente | Puntos |  | Extintores portátiles (EXT) |  | 1 | 2
 | Buena |  | 5 |  |  | [NAME] equipadas (BIE) |  | 2 | 4
 | Media |  | 3 |  |  | Columnas hidrantes exteriores (CHE) |  | 2 | 4
 | Mala |  | 1 |  |  | Detección automática (DET) |  | 0 | 4
 | [NAME] mala |  | 0 |  |  | Rociadores automáticos (ROC) |  | 5 | 8
 | [NAME] |  |  |  |  | Extinción por agentes gaseosos (IFE) |  | 2 | 4
 | Peligro de activación |  | Coeficiente | Puntos |  | SUBTOTAL (Y) |  |  |  | 0
 | [NAME] |  | 10
 | Medio |  | 5
 | Alto |  | 0 |  |  | Cálculo [NAME] "P":
 | Carga térmica |  | Coeficiente | Puntos |  | P = (5 X : 120) + (5 Y : 22) + 1 (BCI) |  |  | = | 0
 | Baja (Q < 100 Mcal/m2) |  | 10 |  |  | En caso de existir Brigada Contra Incendio (BCI) se le sumara un punto [NAME] obtenido anteriormente
 | Media (100 < Q < 200 Mcal/m2) |  | 5
 | Alta (Q > 200 Mcal/m2) |  | 0
 | Combustibilidad |  | Coeficiente | Puntos |  | El riesgo se considera aceptable cuando P > 5.
 | Baja (M.0 y M.1) |  | 5
 | Media (M.2 y M.3) |  | 3
 | Alta (M.4 y M.5) |  | 0
 | Orden y limpieza |  | Coeficiente | Puntos |  | OBSERVACIONES
 | [NAME] |  | 0
 | Medio |  | 5
 | Alto |  | 10
 | Almacenamiento en altura |  | Coeficiente | Puntos
 | menor de 2 m |  | 3
 | entre 2 y 4 m |  | 2
 | [NAME] m |  | 0
 | FACTOR DE CONCENTRACIÓN
 | Factor de concentración |  | Coeficiente | Puntos
 | menor de 50.000 pts/m2 |  | 3
 | entre 50 y 200.000 pts/m2 |  | 2 |  |  | CONCLUSIÓN ([NAME] el Informe de Inspección)
 | [NAME] pts/m2 |  | 0