Consulta: zehnder
Producto: Zehnder Dispositivo de ventilación ComfoAir Q600 ST
Marca: ZEHNDER
Zehnder ComfoAir Q600 - Sistema de ventilación
El decenio ComfoAir Q crea una nueva generación de dispositivos de ventilación que son aún más eficientes, más silenciosos y más inteligentes. A través de una variedad de innovaciones, se pueden lograr los mejores valores acústicos, una recuperación de calor aún mayor y un consumo energético especialmente bajo. Zehnder ComfoAir Q permite el máximo confort para un clima interior óptimo con la máxima eficiencia energética.

Datos técnicos:
Intercambiador de calor: plástico.
Ventiladores: EC DC radial aspirador.
Filtro: G4, aire exterior: G4.
Conector de condensación: DN 32.
Conexiones de canales de aire: 4 x DN180 hacia arriba.
Alimentación: 230 V, 50 Hz.
Límite de uso: 7 – 40 °C en la zona de colocación.
Potencia sonora (mín./máx.).
Canalizado: 43,0 dB (A) / 60,0 dB (A).
Entrada de aire: 54,0 dB (A) / 75,0 dB (A).
Grado de suministro de calor: hasta 92%.
Volumen de corriente máx. : 600 m³/h a 200 Pa externo.
Volumen de corriente mín. : 60 m³/h a 15 Pa externo.
Consumo de energía: máx. 345 W.
Eficiencia eléctrica: 0,26 Wh/m³ a 420 m³/h.
Dimensiones:
Altura (con boquilla): 850 mm.
Ancho (con boquilla): 725 mm.
Profundidad: 570 mm.
Tipo: dispositivo de ventilación ZE ComfoAir Q600 ST con pantalla integrada.
Fabricante: Zehnder Comfosystems.
Número de artículo: 471502013.
El dispositivo de ventilación Zehnder ComfoAir Q600 ST Enthalpie es un dispositivo de ventilación central, compacto con recuperación de calor y bypass de verano integrado
La carcasa de chapa de acero galvanizado aísla el sonido y el calor
Asistente de puesta en marcha y pantalla intuitiva del dispositivo para una puesta en marcha sencilla en 3 pasos
Innovador diseño de flujo de aire para una máxima recuperación del calor
Nuevo intercambiador de calor diamante con más superficie para una mayor recuperación del calor y menor resistencia al aire para un menor consumo de energía