Consulta: pedrollo
Producto: Pedrollo - Bomba de agua JSWM2AX 1,10 kW hasta 4,2 m3/h monofásico 220 V
Marca: Pedrollo
Uso:

La bomba Pedrollo JSW se utiliza para líquidos limpios y con poca carga en sedimentos. Por ejemplo, este modelo de bomba de agua permite la distribución de agua a presión con un globo de vejiga. Se utiliza muy a menudo para regar el jardín, lavar vehículos, terrazas o suministrar energía a tu instalación sanitaria. Esta bomba de agua está diseñada para usos domésticos, agrícolas, industriales, hortalizas y muchas otras aplicaciones específicas. Pedrollo recomienda para esta bomba de agua un uso entre -10 °C con anticongelante y +40 °C. La temperatura ambiente del local o debe instalarse esta bomba de superficie no debe superar los 40 °C.

Diseño:

La bomba eléctrica JSW se compone de un cuerpo de bomba de hierro fundido que puede soportar una presión de servicio de hasta 6 bares. La turbina y el difusor eyector de esta bomba de agua es de Noryl. La linterna es de aluminio con un fondo de bomba de acero inoxidable. El motor eléctrico es de 2900 rpm con un índice de protección IPX4, clase F y servicio continuo de tipo S1. El motor eléctrico de clase IE3 permite tener un alto rendimiento con un bajo consumo eléctrico. En este motor monofásico de 220 V, la protección térmica está integrada para proteger la bomba en caso de arranque accidental. El eje de acoplamiento entre la turbina y el motor eléctrico es de acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104. El borde mecánico de serie se compone de carbono, cerámica y nitrilo y permite la correcta estanqueidad entre el cuerpo de la bomba y el motor eléctrico. Para una larga vida útil de la bomba de agua, este relleno se puede reemplazar.
220 V
1,10 kW
De 0 a 4,2 m3/h
De 58 a 28 HMT
Agua clara