Consulta: presscontrol para bomba de agua
Producto: BCN bombas - Grupo de presión gp-bm 1 CV - 104/aquacontrol-mc
Marca: BCN bombas
GRUPO DE PRESIÓN GP-BM 104/AQUACONTROL-MC: Grupo de presión constante y automático para servicios domésticos. 1 c.v. Monofásica 230 v. Caudal máximo : 5.000 l/h. Altura máxima : 45 m.c.a. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa. Grado de protección: IP55. Clase de aislamiento: F. Eje: Acero inoxidable AISI 304. Cuerpo de bomba y de unión: Fundición de hierro. Turbinas: Noryl. Difusores: Noryl + anillo de acero inoxidable. Cierre mecánico: Cerámica / grafito. Temperatura máx.: 40ºC. Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.
Grupos de presión ideales para viviendas domésticas y riegos por aspersión.
Bomba Bm y Regulador de presión incluidos. Potencia: 1 CV / 0.75 Kw. 4 Turbinas. Motor de 2.900 rpm con ventilación externa. Temperatura máx. 40º Viñetas
Regulador de presión diseñado para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.Dispone de nuevo sistema de Rearme Automático en caso de paro por falta de agua y de Función Antibloqueo en caso de inactividad durante más de 24 h.
Profundidad máxima de aspiración 2-3 m. Eje Acero Inoxidable. Protección IP-55. Tamaño de la rosca 1" salida y entrada. Cuerpo de la bomba y de unión en fundición de hierro. Condens. 25 (μF)
Caudal Máximo 5000 a 10. Presión Máxima 5.5 Bar