Consulta: presscontrol para bomba de agua
Producto: Presostato Telemecanique XMP para bombas de agua y grupos de presión. Alta calidad, robusto y duradero. (Hasta 12 BAR)
Marca: Instalmatic
PRESOSTATO PARA BOMBAS DE AGUA

Control directo en bombas monofásicas, o trifásicas a través de contactor.
G 1/4 (hembra) acorde a ISO 228
Aire -: 0…70 °C)
Agua limpa - 0…70 °C)
Agua de mar 0…70 °C)
2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 acorde a NF C 68-300
2 contactos NC y toma de tierra.
Regulación entre 2 umbrales
Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: mínimo: 2 x 4 mm²
Diferencial ajustable
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 500 V acorde a EN/IEC 60947-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Presostato Telemecanique XMP de 2 contactos NC y toma de tierra
XMP A6 - Regulación entre 1 Bar y 6 Bar, diferencial mínimo 0,8 Bar
XMP A12 - Regulación entre 1,3 Bar y 12 Bar, diferencial mínimo 1 Bar
Gran calidad, robusto y duradero.
Apropiado para grupos de presión trifásicos y bombas monofásicas.