为便于供应商了解采购信息，根据《物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定，现将某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购项目的采购意向公开如下：




| 序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 初步技术参数 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购 | 采购内容：体育馆木地板 采购数量：3676平方米 主要功能或目标：满足室内军体馆篮球、排球、乒乓球、羽毛球等球类运动需求 需满足的要求：满足技术和经济要求 | 1\.龙骨结构：双层龙骨双弹性垫结构，复合实木运动地板面板、毛板、龙骨、减震垫、隔离层符合GB/T 20239\-2023《体育馆用木质地板》标准要求: 2\.面板等级：枫木纹 3\.面板规格:≥18×167×1215mm（厚\*宽\*长） 4\.龙骨材质及规格： LVL双层龙骨截面尺寸≥33mm（14\+5\+14mm）×78mm(厚度\*宽度)，两层龙骨间须内置5mm分散减震垫。 5\.毛板材质及规格：≥1220mm\*1220mm\*12mm胶合板 6\.防潮降噪层材质及规格：PE铝箔摸0\.5\-1mm厚。 7\.减震垫材质及规格：运动木地板专用减震垫，厚度≥13mm 8\. 运动木地板质量及使用寿命检测数据保障：运动性能满足GB/T 20239\-2023《体育馆用木质地板》标准要求，出具报告，完工后现场检测。 9\.环保性检测数据保障：甲醛释放量≤0\.025 mg/m3）达到ENF级（面板、承载板、龙骨均需满足） | 165\.42 | 2024年10月 | 无 |
| 2 | 某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购 | 采购内容：移动羽毛球地胶 采购数量：9块 主要功能或目标：满足室内军体馆篮球、排球、乒乓球、羽毛球等球类运动需求 需满足的要求：满足技术和经济要求 | 1\.产品规格：单卷宽≥1\.8m；厚度≥4\.5mm，单块场地拼接完成后满足专业级羽毛球比赛。 2\.产品技术指标： （1）邵氏硬度70\-90度（邵A） （2）拉伸强度≥1\.5MPa （3）拉断伸长率≥120% （4）面质量偏差≤±3% （5）加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0\.4% （6）耐磨性T级，体积损失≤2\.0mm³ （7）焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm （8）防滑性(湿法)≥0\.6 （9）阻燃性：Ⅰ级 （10）可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ （11）可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ （12）灰分含量≤0\.2% （13）氯乙烯含量：未检出  须提供第三方检验报告，报告中含上述检测内容。 | 14\.22 | 2024年10月 | 无 |
| 3 | 某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购 | 采购内容：PVC运动地板 采购数量：700平方米 主要功能或目标：满足室内军体馆篮球、排球、乒乓球、羽毛球等球类运动需求 需满足的要求：满足技术和经济要求 | 1\.产品规格：单卷宽≥1\.8m，厚度≥4\.5mm 2\.产品技术指标： （1）邵氏硬度70\-90度（邵A） （2）拉伸强度≥1\.5MPa （3）拉断伸长率≥120% （4）面质量偏差≤±3% （5）加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0\.4% （6）耐磨性T级，体积损失≤2\.0mm³ （7）焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm （8）防滑性(湿法)≥0\.6 （9）阻燃性：Ⅰ级 （10）可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ （11）可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ （12）灰分含量≤0\.2% （13）氯乙烯含量：未检出  须提供第三方检验报告，报告中含上述检测内容。 | 8\.96 | 2024年10月 | 无 |
| 4 | 某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购 | 采购内容：墙面声学用材 采购数量：620平方米 主要功能或目标：满足室内军体馆篮球、排球、乒乓球、羽毛球等球类运动需求  需满足的要求：满足技术和经济要求 | 基材：无机高密度矿物基材（基材黑/白色）；背附声学无纺布 1\.吸声板面材：工厂定制一次成型：产品防潮、防虫、防腐、防霉、环保、不变形具有很强的耐擦洗能力，凹凸启口便捷安装； 2\.规格：厚≥15mm；穿孔率≥10%； 3\.饰面：多种：木纹、竹纹、石纹、布纹等饰面； 4\.结构：现场组合工艺，（安装码、主龙骨、辅龙骨、内置32kg/m³环保声学棉）＋饰面板结构； 5\.防火吸声板，产品整体吸声性能：符合GB/T 20247\-2006 声学 混响室吸声测量、ISO 354\-2003 声学 混响室中声吸收的测量 ，中频频率吸声量平均系数≥0\.90。（取值范围：315Hz、400Hz、500Hz、800Hz、1000 Hz），提供具有“双C”检测资质出具的检测报告 6\.防火吸声板产品整体环保性能：符合GB 18580\-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≦0\.5mg/100g，提供具有“双C”检测资质出具的检测报告 7\.吸声板构造产品整体隔声性能：符合GB/T 19889\.3\-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量、ISO 717\-1\-2020声学 建筑物和建筑构件隔声的额定值 第1部分:空气声的隔音，中频频率隔声量平均系数≥42db。（取值范围：315Hz、400Hz、500Hz、800Hz、1000 Hz），提供具有“双C”检测资质出具的检测报告。 | 20\.46 | 2024年10月 | 无 |
| 5 | 某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购 | 采购内容：移动排球地胶 采购数量：2块 主要功能或目标：满足室内军体馆篮球、排球、乒乓球、羽毛球等球类运动需求 需满足的要求：满足技术和经济要求 | 1\.产品规格：单卷宽≥1\.8m，厚度≥5\.0mm，单块场地拼接完成后满足专业级排球比赛 2\.产品技术指标： （1）邵氏硬度（邵A）：55\-90度 （2）球反弹率：≥90% （3）拉伸强度：≥2\.0MPa （4）拉断伸长率：≥90% （5）阻燃性：Ⅰ级 （6）高温试验（100℃，24h）：无融化、无明显色差 （7）低温试验（\-40℃，24h）：无龟裂、无明显色差 （8）可溶性铅：≤20mg/m² （9）可溶性镉：≤20mg/m² （10）挥发物含量：≤75g/m² （11）氯乙烯单体：≤5mg/kg 须提供第三方检验报告，报告中含上述检测内容。 | 7\.96 | 2024年10月 | 无 |
| 6 | 某单位室内综合体育场所地面及声学材料采购 | 采购内容：顶面声学用材 采购数量：2600平方米 主要功能或目标：满足室内军体馆篮球、排球、乒乓球、羽毛球等球类运动需求  需满足的要求：满足技术和经济要求 | 1\.顶部采用：≥60mm厚铝制复合型空间吸声体， 宽600\-1200mm×长 1200\-3000mm ；  2、框体采用铝合金材质模具一次成型型材，表面防共振金属齿纹纹理设计， 防氧化喷涂工艺处理，有效保护铝合金框体；  3、重量：≤5\.5kg/m² 含安装件，满足任何的钢结构网架屋面荷载需求，确保不会由于荷载原因而产生安全隐患。  4\.吸声体吸声性能：根据《GB/T19889\.3\-2005声学建筑构件隔声测量》第三部分《建筑构件空气声隔声的实验或《GB/T20247\-2006声学混响室测量》NRC≥0\.95，提供具有“双C”检测资质出具的检测报告； 5\.吸声体环境性能：根据《GBZ/T192\.1\-2007\-1部分\-时间加权平均容许浓度PC\-TWA》标准；检测粉尘结果远低于标准≤0\.463mg/m³，提供具有“双C”检测资质出具的检测报告。 | 93\.60 | 2024年10月 | 无 |


  

*注：1\.本次意向公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考，采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准；*


*2\.供应商可以通过采购平台反馈参与意向和意见建议。*


  

*联系人：符果*


*联系方式：18213873969*