Objeto: Contratação de empresa especializada para operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado central (chillers, fancoils e demais equipamentos secundários desse sistema), selfs, VREV’s e splits dos edifícios que compõem o Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos, Centro de Documentação em História da Saúde e demais espaços da Casa de Oswaldo Cruz.



Habilitação: 1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
26.1. Para atender a capacitação técnico-operacional, será exigida a apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da Empresa licitante, comprovando a execução de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central, comprovando a execução de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central e VRF´S.
26.2. Para atender a capacitação técnico-profissional, será exigida a apresentação de atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, em nome do responsável técnico que participará da obra, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:
26.2.1 Engenheiro mecânico, comprovando experiência em execução de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado tipo chiller, equipamentos de expansão direta e equipamentos tipo inverter.
26.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro Especial da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviço com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
26.4 Declaração do representante legal da empresa de que os profissionais indicados têm disponibilidade para com a empresa, ou cópia do contrato social, no caso do(s) profissional(is) indicado(s) ser(em) sócio(s) da empresa, na forma do Acórdão/TCU 2.934/2011-Plenário. Estes profissionais detentores da CAT [Certidão de Acervo Técnico]

deverão estar disponibilizados para integrar a equipe da licitante, caso esta venha a ser contratada pela FIOCRUZ para a realização do objeto da presente licitação, conforme dispõe o artigo 30, § 10, da Lei 8.666/93.
27. Constituem anexos deste Projeto:
- Acordo de Níveis de Serviço – Anexo A;
- Listagem de ferramentas e equipamentos – Anexo B;
- Listagem de peças faturáveis - Anexo C
- Listagem dos equipamentos e localização contemplados no contrato – Anexo D.
ANEXO A
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS
Nº 01 - Prazo de atendimento das Ordens de
Serviço (OS).
Item
Descrição
Finalidade
Atendimento das Ordens de Serviços (OS) dentro do prazo programado, sem pendências e com qualidade
Meta a cumprir
100% de atendimento das OSs de acordo com o prazo programado.
Instrumento de medição
Ordem de Serviço eletrônica do sistema SIGMA 100% aprovada.
Forma de acompanhamento
Pelo sistema e no local.
Periodicidade
Mensal
Mecanismo de Cálculo
Formula;base64,
(fórmula)
Z = Nº de OSs atrasadas do período da medição
Kn = OS atrasada anterior ao período
Yn = Fator de tempo de atraso da OS Kn.
Sendo:
Y = 1,10 (ate 15 dias anteriores ao período de medição)
Y = 1,32 (acima de 15 até 30 dias anteriores ao período de medição)
Y = 1,72 (acima de 30 até 45 dias anteriores ao período de medição)
Y = 2,40 (acima de 45 dias anteriores ao período de medição)
Início de Vigência
Data da assinatura do contrato.
X < 5 ............100% do valor a ser pago no mês.
5 ≤ X <10 ..... 90% do valor a ser pago no mês.
Faixas de ajuste no pagamento
10 ≤ X <15 .......... 80% do valor a ser pago no mês.
15 ≤ X <20 .......... 70% do valor a ser pago no mês.
20 ≤ X < 30 .. multa definida no contrato.
Sanções
X ≥ 30 .......... multa definida no contrato + rescisão contratual.
Os prazos de execução das “OSs” estão definidos no sistema, (também definidos neste Edital), baseado no SIGMA. Observações
OSs entregues pela contratada como executada, se reprovadas pela fiscalização, serão reabertas nas datas originais/iniciais (data de inserção no sistema).
Simulação para entendimento:
Seja o quadro abaixo, dados colhidos do SIGMA para um “período de medição”
Grafico;base64,
Fig. Gráfico para entendimento do funcionamento
Obtendo o Fator Y:
OSs não executadas na situação de ate 15 dias anteriores ao período [B] = 02
OSs não executadas acima de 15 ate 30 dias anteriores ao período [ C ] = 02
OSs não executadas acima de 30 ate 45 dias anteriores ao período [ D ] = 01
OSs não executadas acima de 45 dias anteriores ao período = 01
Fórmula:
X = (“Número de OSs atrasadas no período de medição” ÷ “Número OSs concluídas do período de medição”)  100 + Somatório de (Kn  Yn) Aplicando:
X = ((4 ÷ 360) x 100 ) + [(2 x 1,10) + (2 x 1,32) + (1 x 1,72) + (1 x 2,40)] ........
= 1,11 + 2,20 + 2,64 + 1,72 + 2,40 .............
X = 10,031





  

Enquadrando na Faixa de ajustes de pagamento:
10 < 10,031 < 15 ... 80%
..... Portanto, X = 10,03 que é > 10 ......... 80% do valor a ser pago no mês.
Conclusão:
Nessa situação, a Contratada será multada/descontada em 20% do valor a receber nesse período.
ANEXO B
RELAÇÃO MÍNIMA DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS:
Os equipamentos abaixo são o mínimo necessário para execução do serviço, devendo o contrato disponibilizar outros itens, mesmo que não relacionados nesta lista, caso sejam fundamentais para a perfeita execução do objeto contrato. Os equipamentos devem estar à disposição em quantidade suficiente e em perfeitas condições de uso.
1. Equipamentos Para Manutenção: (uso comum)
- Bomba de Vácuo, duplo estágio, capacidade mínima 7cfm; - 01un
- Cilindro De Nitrogênio 10 m³; - 01un
- Conjunto solda oxi-acetileno portatil; - 01 cj
- Alicate-amperimetro digital, com DC / AC 240 mV, 2,4V, 24V, 240V, 1000V; corrente DC/ AC 240µA, 2400µA, 24mA, 240mA, 240A, 2000A; precisão ± 2%; resistência 240 Ω – 24 MΩ; capacitância 25nF, 25µF; - 01 un para cada mecânico e eletricista
- Furadeira de impacto 2 velocidades 650W 2500 rpm (mínimo), mandril ½”, 127 V/ 60Hz; - 01un
- Lavadoura De Pressão tipo WAP com pressão mínima de 1.500lb; - 01un
- Maquina Recolhedora de Gás; - 01un
- Máquina de Emitir Etiquetas para TAG; - 01un.
- Medidor de Concentração de CO2 , Faixa: de 0 a 5.000 ppm, Exatidão: ±50 ppm + 2% do valor medido – 01un – disponível em 24 horas, quando necessitado.
- Anemometro, Faixa: de 0 a 10 m/s, Exatidão: ±0,03 m/s ±4%do valor medido; - 01un.
- Megohmetro eletrônico, tensões de prova de 500 e 1000V, 0 até 2 x 10 Mohms; – disponível em 24 horas, quando necessitado.
- Paquímetro MITUTOYO em aço150 mm – 1/10” (ou similar) – 01un
- Tacômetro digital – 01un – disponível em 24 horas, quando necessitado.
- Torno Para Tubo nº. 3; - 01un
- Torno Para Bancada nº. 3; - 01un
- Vacuômetro Eletrônico; - 01un – disponível em 24 horas, quando necessitado.
- Termo-Higrometro Digital Tipo DataLoger, Faixa: 0° a 70°C de temperatura, Exatidão: ±0,8°C de temperatura ou melhor;. Faixa: 5 a 95% de umidade, Exatidão: ±5% do valor medido de umidade; 03un – disponível em 24 horas, quando necessitado.
- 01 (Uma) - Escada Extensível 15 Degraus
- 02 (Duas) - Chave de Grifo 8”
- 02 (Duas) - Chave de Grifo 12”
- 02 (Duas) - Chave de Grifo 14”
- 02 (Duas) - Chave de Grifo 24”
- 02 (Dois) - Saca Fusivel NH
2. Ferramentas para uso individual:
01 (um) - Alargador de Tubo
01 (Uma) - Alicate Universal Nº. 362/ 8” (Cabo Isolado)
01 (Uma) - Alicate De Bico Nº. 802-5 – ½” (Cabo Isolado)
01 (um) - Alicate Quitador;
Dobrador de cano de cobre – 01 para cada mecânico.
- Tesoura para chapa corte universal 8” (direita/esquerda) – 01 (uma) – para o duteiro
01 (Uma) - Chave De Boca 13/ 16” X 7/ 8”.
01 (Uma) - Chave De Boca ¼” X 5/ 16”.
01 (Uma) - Chave De Boca ½” X 9/ 16”.
01 (Uma) - Chave De Boca 11/ 16” X 19/ 32”.
01 (Uma) - Chave De Boca 18mm X 19 Mm.
01 (Uma) - Chave De Boca 20 Mm X 22 Mm.

01 (Uma) - Chave De Boca 14 Mm X 15 Mm.
01 (Uma) - Chave Estria ¼” X 5/ 16”.
01 (Uma) - Chave Estria 11/ 16” X 5/ 18”.
01 (Uma) - Chave Estria 9/ 16” X ½”.
01 (Uma) - Chave Estria 3/ 8” X 7/ 16”.
01 (Uma) - Chave Inglesa 8”.
01 (Uma) - Chave Inglesa 12” .
01 (Uma) - Chave De Fenda 1/ 8” X 3”.
01 (Uma) - Chave De Fenda ¼” X 8”.
01 (Uma) - Chave De Fenda 3/ 16” X 8”.
01 (Uma) - Chave De Fenda 5/ 16” X 10.
01 (Uma) - Chave De Fenda Cotoco ¼” X ½”.
01 (Uma) - Chave Philips ¼” X 8”.
01 (Uma) - Chave Philips Cotoco ¼” X 1/ 2”.
01 (Uma) - Chave Philips 3/ 16” X 8”.
01 (Um) - Cortador De Tubo Nº. 460.
01 (Uma) - Flangeador Para Tubos Nº. 420.
01 (Um) - Jogo De Chaves Allen De 3/ 32” À ¼” Com 08 (Oito) Peças. 01 (Uma) - Jogo De Chave Catraca De ¼” a ¾ “.
01 (Um) - Martelo Bola 300g
01 ( Um) - Trena metálica de 3 metros
01 (un) para cada mecânico - Manifold para refrigeração completo;
01 (Uma) - Pasta De Couro.
01 (Um) - Termômetro De Bolso.
3. Ferramentas para uso de grupo de manutenção preventiva:
- Aspirador de pó portátil; - 01 un para cada grupo independente, de preventiva.
Anexo C
Listagem de Peças
Item DESCRIÇÃO QT UN
1 Bomba de água gelada
1.01 Disjuntor Tripolar Eletromar- 60A
3 un
1.02 Disjuntor Tripolar Eletromar- 50A
3 un
1.03 Contactor auxiliar SIEMENS - mod.: 3TH22022 OAN1 - 2NO+2NC (Q.E.)
2 un
1.04 Contactor LC1-D63 220Volts
2 un
1.05 Compressor Rotativo Sanyo 18.000 Btu - 220V - SL253SN-C7EU-6182L3158138
8 un
1.06 Contactor Telemecanique LCI-D18 – 220 V
2 un
1.07 Compressor Scroll Sanyo 48.000 Btu - 220V
6 un
1.08 Contactora 3TF50
2 un
1.09 Contactora Telemec. LC1 D163 A50
24 un
1.10 Contactora WEG CWM 18 - 220V
24 un
1.11 Contator schneider LC1-D25M
2 un
1.12 Disjuntor termomagnético Bipolar - DIN - 32 A -Siemens
2 un
1.13 Fusível Diazed 4 A - tipo: 5SB2 21 - (Q.E.)
6 un
1.14 Fusível Diazed 50 A - 500 V - tipo: 5SB4 21 - (Q.E.)
2 un
1.15 Motor eletrico de indução monofasico WEG - mod: HC40GE235A
2 un
1.16 Compressor Rotativo LG 42.000 Btu - 220V - 2520UHGK2BA-QP362KBA
8 un
1.17 Motor eletrico monofasico WEG - mod: HH46PAAX1, 1/6CV,220 V
6 un
1.18 Motor elétrico Weg 7,5 CV mod.: 112M - 220 V - 3490 RPM - 2Polos
6 un
1.19 Motor eletrico WEG - 0,5CV, 220V 1150RPM - 6Polos
6 un
1.20 Óleo lubrificante SAE 40W - consumo
1 L
1.21 Relé de Tempo Coel mod.: AE
6 un
1.22 Relé Supervisor de fase Coel JVD - Q.E.
6 un
1.23 Relé Térmico marca: Telemecanique - mod.: LR1-D22 - 220 V - 20 a 32A
12 un
1.24 Relé Térmico marca: Telemecanique - mod.: LR1-D253 - 220 V - escala: 18 à 25 A
12 un
1.25 Relé Térmico marca: WEG - mod.: RW27D - 220 V - escala: 11 à 17 A
2 un
1.26 Rolamento autocompensador Tipo KHR205 - 16V22 BRM com anel e trava
6 cj

1.27 Rolamento tipo 6201 2RS
6 un
1.28 Rolamento tipo 6201 ZZ
6 un
1.29 Rolamento tipo 6202 2RS
6 un
1.30 Rolamento tipo 6202 ZZ
6 un
1.31 Rolamento tipo 6203 2RS
6 un
1.32 Rolamento tipo 6203 ZZ
6 un
1.33 Rolamento tipo 6204 2RS
6 un
1.34 Rolamento tipo 6204 ZZ
6 un
1.35 Rolamento tipo 6205 2RS
6 un
1.36 Rolamento tipo 6205 ZZ
6 un
1.37 Rolamento tipo 6206 2RS
6 un
1.38 Rolamento tipo 6207 2RS
4 un
1.39 Rolamento tipo: 6206 ZZ
4 un
1.40 Rolamento tipo: 6207ZZ
4 un
1.41 Rolamento tipo: 6307ZZ
4 un
1.42 Rolamento tipo: 6308 ZZ
4 un
1.43 Selo mecânico Ø 1 3/8"
2 cj
1.44 Selo mecânico Ø 5/8"
2 cj
2 Central de água gelada (CAG)