Objeto: 3.1.
DETALHAMENTO DO OBJETO


  

Bomba de processo em mul -estágio, com motor, eixo e
carcaça, Vazão de água 16 m³/h e 40 m.c.a;
Condensação a ar ambiente com temperatura de 42 ° C; Reservatório de água em aço inoxidável;
Acessórios de segurança ﬂuxostato digital e sensores de nível; Filtro de água em polie leno.
Duplo circuito de refrigeração com funcionamento independente composto por dois compressores hermé cos de alta eﬁciência ( com revezamento automá co) , po scroll, com sistema de revezamento , com funcionamento de 100 % da potência frigoríﬁca com ﬂuido a 15 ° C;
Sensores de alta e baixa pressão de ﬂuido refrigerante;
02 ( dois ) Condensadores refrigerados a ar com temperatura inferior a 42 ° C, fabricados com aletas em alumínio po microcanal com tratamento E-Coa ng para ambientes agressivos;
Duplo ven lador axial.
Filtros de ar laváveis de polie leno;
Tensão elétrica de trabalho trifásica, 380 v e 60 Hz.
Comando elétrico realizado por Controlador Lógico Programável (CLP), com interface IHM de forma a possibilitar controle de temperatura e relatórios de falha do equipamento;
Os circuitos elétricos composto por chaves seccionadoras, disjuntores e relé para proteção de falta de fase;
Painel de Fluxo:
Tela touch screen colorida de 4,3”
Com Indicação de pressão e temperatura de entrada e saída de água gelada.
Comando liga /desliga remoto do chiller.
Registro de falhas e gráﬁcos de temperatura.
Exclusivo medidor de vazão eletrônico,
válvulas e sensores montados em tubulação de aço inoxidável.
Obs 1 :Marca de referência Mecalor ou similares. Entende-se por similaridade a compa bilidade atendendo aos parâmetros de dimensões, capacidade de refrigeração, modo de operação com duplo circuito de refrigeração e comando elétrico.
Obs 2:O painel de ﬂuxo deverá ser compa vel com o intercambiador hospitalar do fabricante Mecalor.

TOTAL
3.2.
É de responsabilidade da contratada:
3.2.1.
A logís ca/ transporte até a entrega ﬁnal considerando que o local des nado a instalação do equipamento encontra-se no 2º pavimento bloco F, no endereço da rua barão de Itapary nº 227 bairro do centro, devendo no ato da proposta ser previsto a necessidade contratação de guindaste, caminhão muck e etc.
3.2.2.
A aquisição de toda a tubulação, conexões de aço galvanizado e/ou PVC necessárias para à instalação do equipamento.
3.2.3.
O fornecimento de material isolante do
po elastomérico para as tubulações que conduzam o ﬂuido do processo (água gelada).
3.2.4.
Toda a interligação interna necessária para o bom funcionamento do equipamento, reservando-se o HUUFMA somente a obrigatoriedade do fornecimento do ponto de força.
3.2.5.
Todas as intervenções civis necessárias para manter a estabilidade do equipamento em funcionamento.
3.3.
A Contratada deverá entregar o equipamento em funcionamento, sendo vedada qualquer tenta va de entrega parcial do objeto.
3.4.
É vedado efetuar acréscimo nos quan ta vos ﬁxados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.81 da Lei 13.303.
3.5.
Os valores es mados servirão apenas de subsídios ao agente da licitação para negociação com as licitantes na fase de avaliação das propostas e habilitação do certame, não cons tuindo qualquer compromisso futuro para com o HU-UFMA/EBSERH.
3.6.
O valor do preço unitário é o máximo que o HUUFMA dispõe a pagar por contratação;
3.7.
As especiﬁcações claras e detalhadas dos bens ofertados deverão ser obrigatoriamente inseridas no campo des nado para esse ﬁm, “Descrição Detalhada” do objeto ofertado disponível no sistema ComprasNet, sob pena de desclassiﬁcação;
3.8.
Caso haja discordância entre as especiﬁcações destes itens com aqueles do sistema ComprasNet (lista de itens)/CATMAT, prevalecerá às especiﬁcações constantes neste Termo de Referência.
3.9.
O licitante par cipante deste pregão não poderá, durante o envio das propostas, registrar quan dade inferior a 100% do quan ta vo total es mado para cada item.
4.
PROPOSTA DE PREÇO