Objeto: 8.1.
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
8.1.1. A execução dos serviços será conforme Termo de Oficialização de Demanda e Estudos Técnicos Preliminares e em comum acordo entre a Contratada e a Contratante.
8.1.2. O prazo de execução deverá estar em acordo com a proposta apresentada pela Contratada. O cronograma dos serviços será adaptado em comum acordo entre a Contratada e a Contratante, nos dias que antecederem o início do serviço.
8.1.3. Os serviços a serem contratados deverão ser executados conforme as especificações complementares constantes no Anexo A – Lista de Serviços a serem licitados dos serviços comuns não continuados, efetuando-se, a remoção do material inservível, se houver, e a limpeza final das manutenções e ou do recinto para a entrega do serviço.
8.1.4. Os serviços serão executados por técnicos especializados e de acordo com as recomendações da contratante, sendo que, todos materiais, ferramentas e equipamentos utilizados em sua execução ficarão a cargo da contratada.
8.1.5. Os serviços, atividades, tarefas, trabalhos e rotinas aqui especificados (de agora em diante denominados apenas por serviços) compreendem o emprego de toda a estrutura necessária para sua concretização, e para a entrega em perfeito estado de funcionamento e em condições de desempenho desejadas dos equipamentos abrangidos, contemplando - mas não se limitando, a: o fornecimento da mão de obra especializada e dos materiais necessários novos; infraestrutura logística de transportes, deslocamentos, içamentos, elevações, carga e descarga; estrutura de telecomunicações, informática e internet para uso próprio; autonomia energética para alimentação da estrutura própria; as ferramentas, utensílios, equipamentos e aparelhos de trabalho; abastecimentos e reabastecimentos; lubrificação e cheques periódicos do maquinário; a área de vivência e alimentação, as condições de ergonomia e o apoio no local de trabalho; o recolhimento e destinação correta de resíduos oriundos das atividades executadas; o apoio administrativo, do nível gerencial à diretoria; as remunerações diretas e indiretas de pessoal; a custos alfandegários e de fretes; as taxas, emolumentos, tributos, contribuições fiscais, variações cambiais e a diferenciação de alíquotas de impostos.

8.1.6. São pré-requisitos para a execução dos serviços aqui previstos o pleno conhecimento das peças técnicas e administrativas deste processo, o estudo e a compreensão da documentação relativa à manutenção de sistemas de condicionamento ambiental, a ciência das especificações dos fabricantes dos equipamentos e das normas técnicas aplicáveis, e o entendimento dos locais dos imóveis, além das particularidades de funcionamento da Organização Militar.
8.1.7. A execução do rol de serviços previstos não é taxativo. Além das exigências enumeradas nos itens anteriores, abrange as atividades complementares de preparação e de finalização, diretamente ligadas aos serviços demandados, notadamente: implantação de medidas de segurança individuais e coletivas; análises, testes e ensaios de comprovação de defeito; acesso, desmontagem, retirada e liberação de espaço; execução do serviço demandado e/ou necessário; compatibilização entre componentes novos e existentes; regulagem, lubrificação, reaperto, ajuste; montagem e fechamento; configuração, parametrização, programação; setup e startup, ensaios, testes e comissionamento; entrega em conformidade aos parâmetros de desempenho projetados e emissão de relatório conclusivo.
8.1.8. As especificações aqui discriminadas se somam às descrições dos itens relacionados em planilha e com as dos manuais dos fabricantes. Em caso de divergências entre elas prevalecerão as que forem de maior vantagem para a Administração.
8.1.9. Não estão contemplados ou previstos execução de serviços com substituição de peças ou componentes pelo sistema “a base de troca”. A retirada, desinstalação ou desativação de qualquer elemento deverá ser seguida da devolução do mesmo à Fiscalização, com entrega em local por ela designada, dentro da área da Guarnição.
8.1.10. Da mesma forma, estão inclusos nos custos de execução dos serviços o valor da desinstalação, retirada e desmontagem, quando por ocasião da substituição de componentes defeituosos.
8.1.11. A troca de itens de pequeno valor como chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, buchas, terminais, luvas, anilhas, presilhas, prensa-cabos, placas e etiquetas de sinalização, molas, bornes e postes de borne, canaletas e tampas, abraçadeiras, suportes, bastidores, barramentos, isoladores, separadores, espaçadores, trilhos, fitas de qualquer natureza, isolantes termorretráteis, adesivos e outros afins têm seu custo computado ao valor final do componente principal, constante da planilha de preços.
8.1.12. A equipe de manutenção é a responsável pela avaliação dos riscos do trabalho a ser executado e elaboração da Análise Preliminar de Riscos (APR).
8.1.13. O pessoal técnico a ser alocado para realização dos serviços deverá possuir formação específica, comprovada perante a fiscalização, na área

de manutenção, além de deter, e em dia, todos cursos de segurança aplicáveis, tais como NR12, NR35 e afins.
8.1.14. Para a execução dos serviços deverão ser empregados ferramentas, equipamentos, aparelhos, métodos e procedimentos apropriados para cada atividade, ficando vedados improvisos ou adaptações que coloquem em risco as pessoas e instalações envolvidas.
8.1.15. Elevação, içamento, carga e descarga de equipamentos deverão ser executados com cinta plana têxtil de poliéster NBR 15637, de comprimento e capacidade adequados, fixada em olhais apropriados, e demais disposições da NR 11.
8.1.16. Trabalhos em altura deverão obedecer às prescrições da NR 35, além da utilização de equipamentos e EPI’s adequados.
8.1.17. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento e a aceitação de todas as condições para execução do objeto constante dos documentos técnicos que integram o Termo de Referência. A vistoria técnica será entendida como um direito da Contratada, sendo essa altamente recomendada pela área técnica, de modo a permitir que os participantes do processo licitatório conheçam as reais condições dos locais onde serão executados os serviços, bem como a rotina de atividades militares da Organização. Ressalta-se que não serão atendidas quaisquer solicitações da Contratada durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados que pudessem ter sido obtidos na ocasião da vistoria técnica.
8.1.18. Todos os serviços deverão ser executados sob orientação de fiscal especialmente designado para a supervisão da Contratada, ou pelo seu substituto imediato.
8.1.19. Os proponentes deverão dimensionar, prever e orçar, e após a contratação, administrar para mobilizar em tempo hábil, em quantidade, qualificação e características necessários os recursos humanos, veículos, equipamentos, ferramentas, equipe de apoio, equipe técnica e de administração de sua Empresa, além dos materiais necessários, que serão empregados para execução do contrato firmado com a Contratante; visando assegurar a disponibilidade e a capacidade operacional das equipes contempladas por esta Especificação Técnica, mobilizadas conforme acionamentos que se fizerem necessários.
8.1.20. O fluxo de execução dos trabalhos se iniciará com recebimento de demanda expedida pela Contratante à Contratada para, então, esta levantar a necessidade em campo, se necessário, e proceder com a aquisição dos materiais (em conformidade com esta especiação). O fiscal deverá ser atualizado periodicamente sobre os prazos para atendimento da demanda - inclusive da previsão de chegada de materiais e equipamentos. Em sequência, a mobilização, transporte, descarga e estocagem temporária (deve-se evitar a obstrução de acessos e depósito de insumos

em entradas principais de edificações), e finalmente a execução do trabalho em si e a sua entrega.
8.1.21. Durante e após a realização de cada serviço demandado, até à sua entrega e recebimento formal pela contratante, ficarão a cargo da contratada os cuidados e medidas necessárias para manter a integridade do ativo em manutenção, zelando por sua segurança, resguardando de interferências externas, devendo a prestadora lançar mão de providências para sinalizar, advertir e isolar o local do trabalho executado.
8.1.22. As características dos materiais indicados neste instrumento são de aplicação obrigatória no serviço e substituições devem ser previamente justificadas e acordadas com a fiscalização. A indicação de fabricantes, modelos e linhas são a título de referência e não sinaliza obrigatoriedade de compra com o fornecedor ou marca indicados.
8.1.23. Preferencialmente, a previsão de aquisição de materiais deverá abranger toda cadeia de suprimento necessária para a entrega do serviço pronto – salvo sob autorização da fiscalização - inclusive quando houver necessidade de intervenção de natureza que exceda a área objeto deste instrumento – exemplo: acabamentos de construção civil para instalações embutidas - de modo a evitar interrupções no fluxo de execução da manutenção decorrente por espera materiais que poderiam ser previstos desde o início.
8.1.24. A gestão de materiais, desde a aquisição até seu desfazimento, deverá obedecer ao disposto neste Termo, contemplando aquisição com fornecedores de primeira linha, zelo com manuseio, estocagem e transporte, o recolhimento, acondicionamento e destinação adequados dos resíduos, a limpeza e organização do local de trabalho.
8.1.25. A conexão entre tubos e componentes deve ser feita por meio de bolsas, nunca na posição de topo, utilizando processo de brasagem e material de adição contendo 15% de prata conforme DIN EN1044, obrigatoriamente, em atmosfera neutra com injeção de nitrogênio.
8.1.26. Para garantir o desempenho no funcionamento do equipamento é fundamental remover a umidade contida no circuito frigorífico por meio de um processo de evacuação.
8.1.27. O equipamento e seus componentes devem ser limpos com água é detergente neutro, não abrasivo, utilizando pano ou esponja.
8.1.28. SPLIT - O ar-condicionado composto por duas unidades interligadas: a que fica no ambiente interno (evaporadora) e a que fica no ambiente externo (condensadora), com compressor tipo rotativo ou inverter. Estão localizados em todas edificações da Base Aérea de Anápolis (numeradas de 001 a 117). A condensadora na porção externa do edifício, em piso, parede, teto ou telhado, e a evaporadora abrigada internamente (Piso Teto,

Hiwall e Cassete). Também, naquilo que couber para máquinas ACJ – Janela.
8.1.29. Execução de unidade de serviço de manutenção periódica, contemplando, mas não se limitando a, rotinas aplicáveis listadas em manual e: Inspeção geral da unidade; limpeza geral, externa e interna; lavagem dos filtros; desobstrução de dreno; limpeza da turbina; limpeza do ventiladores; limpeza das serpentinas; limpeza da bandeja; limpeza das placas eletrônicas; verificação e recomposição do isolamento térmico dos tubos e dutos; verificação das correntes nos motores ventiladores e compressor; verificação cabo de interligação; reaperto dos bornes elétricos; substituição de capacitores de partida, compressor e ventiladores; partida, testes de funcionamento e registro de todos parâmetros; detecção de vazamentos; registro da atividade realizada; apresentação de relatório.
8.1.30. Execução de unidade de serviço de manutenção de reposição de fluido refrigerante, contemplando, mas não se limitando a, rotinas aplicáveis listadas em manual e: inspeção geral da unidade; detecção de vazamentos; drenagem geral; reparação de pontos de vazamento; pressurização e teste do reparo; limpeza com fluido; descontaminação do sistema a vácuo; reposição completa de fluido refrigerante; partida, testes de funcionamento e registro de todos parâmetros; registro da atividade realizada; apresentação de relatório.
8.1.31. Execução de unidade de serviço de manutenção de reposição de componente, contemplando, mas não se limitando a, rotinas aplicáveis listadas em manual e: inspeção geral da unidade; execução de rotinas de detecção de pane listadas em manual; identificação e confirmação do componente a ser substituído; limpeza da região de troca de componente; substituição de peça (conforme relação em sequência ou equivalente);partida, testes de funcionamento e registro de todos parâmetros; registro da atividade realizada; apresentação de relatório. Relação de componentes: Compressor rotativo ou inverter; Turbina; Ventilador; Aletas; Filtros; Contatora; Placa eletrônica; Cabos de interligação; Válvula de expansão; Tubo cobre 3/8”; Tubo cobre 5/8”; Bomba de drenagem; Termostato; Mangueira de dreno e Isolante térmico.
8.1.32. SELF CONTAINED - Sistema central de ar-condicionado que comportam dutos, suspensos diretamente à parede ligados à dutos que conduzem o ar condicionado de um evaporador para diversos ambientes. São dotados de trocadores de calor do tipo serpentina aletada, no condensador e na evaporadora, e compressor tipo Scroll. Aspiram o ar do ambiente pelos dutos de retorno devolvendo-o para o sistema através de dutos de descarga. Estão localizados nas edificações do Laboratório de Eletrônica (E114) e do Suprimento (D001), abrigados em sala/ambientes exclusivos, insuflando ar diretamente para salas de equipamentos e estoques de material aeronáutico. Parâmetro: 45244kCal/h; 10.200m³/h; 23/46mmCA.

8.1.33. Execução de unidade de serviço de manutenção periódica, contemplando, mas não se limitando a, rotinas aplicáveis listadas em manual e: Inspeção geral da unidade; limpeza geral externa e interna; lavagem dos filtros; drenagem do reservatório de condensação; verificação alinhamento e tensionamento das correias dos ventiladores; limpeza do rotor e voluta do ventilador; limpeza da mangueira de insuflamento; limpeza das serpentinas; verificação e recomposição do isolamento térmico dos tubos e dutos; reajuste parafuso dos mancais e polias; verificação e engraxamento do rolamento dos mancais; verificação de balanceamento trifásico de tensão; verificação das correntes nos motores ventiladores e compressor; reaperto geral do quadro elétrico; verificação do visor do líquido; troca do filtro do líquido; troca do filtro de sucção; partida, testes de funcionamento e registro de todos parâmetros; detecção de vazamentos; registro da atividade realizada; apresentação de relatório.
8.1.34. Execução de unidade de serviço de manutenção de reposição de fluido refrigerante, contemplando, mas não se limitando a, rotinas aplicáveis listadas em manual e: inspeção geral da unidade; detecção de vazamentos; drenagem geral; reparação de pontos de vazamento; pressurização e teste do reparo; limpeza com fluido; descontaminação do sistema a vácuo;reposição completa de fluido refrigerante;partida, testes de funcionamento e registro de todos parâmetros;registro da atividade realizada;apresentação de relatório.
8.1.35. Execução de unidade de serviço de manutenção de reposição de componente, contemplando, mas não se limitando a, rotinas aplicáveis listadas em manual e: inspeção geral da unidade; execução de rotinas de detecção de pane listadas em manual; identificação e confirmação do componente a ser substituído; limpeza da região de troca de componente; substituição de peça (conforme relação da sequência ou equivalente); partida, testes de funcionamento e registro de todos parâmetros; registro da atividade realizada; apresentação de relatório. Relação de componentes: Compressor scroll C-SB453; Filtro G1 Tela Lavável em PVC de alta Densidade; Bandeja de poliestireno; Conjunto de capacitor; Conjunto de comando; Resistência elétrica; Engate rápido; Pressostato Duplo - Rearme Manual na Alta e Automático na Baixa; Válvula de serviço e bloqueio - Sucção, Descarga e Líquido; Visor de líquido; Válvula solenoide; Quadro elétrico incorporado – Comando 24V / 1F / 60Hz; Transformador 75VA 380-220Vca/24Vcc; Contatora; Relé retenção; Fusível; Relé sobrecarga; Relé sequência de fase; Borneira de comando; Filtro Secador; Válvula de expansão termostática; Dispositivo Compressor Lock-Out (CLO); Trocador de calor tipo placa soldada/casco e tubo; Motor 3/4CV 380V 60Hz; Correia B37; Correia B44; Termostato eletrônico s/ display CKTMFR; Dreno 2 / 19,0 (3/4 in) / BSP; Óleo mineral LDRC/B56; Tubo 1/2"; Tubo 7/8”; Tubo 1”.
8.2.
O prazo de execução dos serviços é de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.