Objeto: 7.1. Trata-se de contratação de serviços de serviços de manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA dos diversos poços e equipamentos de bombeamento desta UFMA com fornecimento de materiais e disponibilização de mão de obra necessários para execução efetiva dos serviços.
7.2. Dos Poços Artesianos:









  

7.2.1. Os Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos serão executados conforme descrição a seguir:
a.
Manutenção Corretiva: A manutenção será solicitada pela SINFRA a qualquer momento. Quando se tratar de pane no sistema de abastecimento de água, a empresa terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para execução após a solicitação.
b. Manutenção Preventiva: A manutenção preventiva será executada, semestralmente, de acordo com o cronograma estipulado pela equipe técnica da SINFRA.
7.2.2. A execução da manutenção preventiva preferencialmente será no final de semana, com objetivo de minimizar possíveis transtornos para a comunidade universitária, assim como para os servidores desta instituição.
7.2.3. Os serviços de manutenção preventiva consistem em:
a.
Serviços de retirada e instalação do conjunto moto-bomba;
b.
Serviços de exame e verificação do estado de conservação da tubulação (Perfilagem ótica);
c. Serviço de limpeza do poço;
d.
Serviços de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto- bomba, tubulações, cabos, etc..), através da aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio;
e. Serviços de desinfecção da água dos poços através da aplicação de pastilhas de cloro de 200g (ácido tricloroisocianurato de sódio), com instalação definitiva de dosadores de cloro do tipo cavalete. o diâmetro das tubulações dos poços, para fins de instalação dos dosadores de de cloro do tipo cavalete, possuem diâmetro variando entre 50 e 60 mm. O fornecimento de pastilhas de cloro será permanente;
f.
Serviço de monitoramento do cloro residual através do uso dos kits de monitoramento de cloro residual (kit de piscina portátil);
g.
Relatório técnico dos trabalhos realizados e dos resultados obtidos, com as recomendações que se fizerem necessárias;
h. Durante o tempo de limpeza do poço, será realizada inspeção e se necessário a manutenção do conjunto moto-bomba, dos cabos elétricos e do quadro de comando/proteção da moto-bomba.
7.2.4. Os serviços de manutenção corretiva consistem em:

a.
Serviços de retirada e instalação do conjunto moto-bomba;
b.
Serviços de consertos do conjunto moto-bomba, com fornecimento de peças (se necessário);
c. Serviços de consertos de painel de comando/proteção elétrico do poço artesiano, com fornecimento de peças (se necessário);
7.2.4.1. Quadro Geral de Força:
a.
Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabos de alimentação; b. Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente;
c.
Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saídas;
d. Limpar externamente o quadro geral;
e. Anotar as anormalidades porventura verificadas durante os serviços e efetuar as correções necessárias, comunicando posteriormente à Fiscalização para adoção de providências visando a sua regularização;
f. Inspecionar os isoladores e conexões da saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;
g.
Verificar os contatos de entrada e de saída dos disjuntores;
h. Verificar a fixação do barramento e conexões, efetuando sua limpeza geral, inclusive dos disjuntores;
i.
Verificar a regulagem do disjuntor geral;
j.
Medir a amperagem nos fios de alimentação dos quadros;
k.
Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);
l.
Verificar os aspectos da fiação;
m. Verificar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuito);
n.
Lubrificar as dobradiças das portas dos armários e verificar o funcionamento das suas respectivas chaves;
o.
Alinhar os contatos e reapertar parafusos de fixação de barramentos, conexões e ferragens.

p. Efetuar testes de isolamento à corrente contínua e medir a resistência dos cabos elétricos alimentadores;
q. Trocar disjuntores quando houver necessidade iminente;
r. Se forem evidenciados sinais de corrosão ou desgastes nas partes metálicas expostas, efetuar limpeza, combater a corrosão e/ou efetuar substituição.
7.2.4.2. Barramentos
a. Controlar amperagem nas suas diversas secções, corrigindo sobrecargas e desbalanceamento decorrente;
b.
Controlar as tensões terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão;
c.
Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores;
d.
Limpar contatos, com aplicação de desengripante WD-40 ou similar;
e.
Inspecionar cofres, superaquecimentos de contatos e vibrações;
f. Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido, verificando e corrigindo aterramento;
g. Medir nível de isolamento;
h.
Sempre que necessário, combater corrosão e retocar pintura;
i.
Sempre que constatada a necessidade, combater a corrosão e efetuar a substituição;
j.
Verificar e corrigir aterramento substituindo conectores quando for o caso.
7.2.4.3. Serviço Manutenção corretiva com Bobinagem a.
Bobinagem do motor de bomba submersa
7.3. Dos Filtros de Areia (piscina):
7.3.1. Os Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos filtros de areia da piscina serão executados conforme descrição a seguir:
a.
Manutenção Corretiva: A manutenção será solicitada pela SINFRA a qualquer momento. Quando se tratar de pane no sistema de limpeza de água, a empresa terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para execução após a solicitação.

b.
Manutenção Preventiva: A manutenção preventiva será executada, anualmente, de acordo com o cronograma estipulado pela equipe técnica da SINFRA.
7.3.2. A execução da manutenção preventiva preferencialmente será no final de semana, com objetivo de minimizar possíveis transtornos para a comunidade universitária, assim como para os servidores desta instituição.
7.3.2.1. Os serviços de manutenção corretiva consistem em:
a.
Retirada e Recolocação de Filtro de Areia para piscina
b.
Desmontagem e Montagem do Corpo de Filtro e Válvula Seletora
c.
Retirada e Substituição de Areia Filtrante
7.4. Os serviços elencados anteriormente são meramente exemplificativos, podendo sofrer modificações e/ou acréscimos em função da necessidade de adequações nos imóveis ocupados.