Objeto: 4.1. Item 1: Grupo motor gerador (GMG) a diesel, cabinado, insonorizado (85dB a 1,5m de dis- tância), com capacidade de potência mínima de 80 KVA, 60 Hz, fator de potência 0,8, trifásico, 380/220V, dotado de painel de comando, controle automático, microprocessado e software de ge- renciamento, composto de:
4.1.1. Motor:
4.1.1.1.
Características: diesel, injeção direta, 4 tempos, refrigerado a água por radiador e ca- misa molhada
4.1.1.2. Aspiração: turboalimentado
4.1.1.3.
Sistema elétrico: alternador para carga de bateria e motor de partida em 12 Vcc 4.1.1.4.
Regulagem de velocidade: mecânica
4.1.1.5.
Pintura original do fabricante
4.1.1.6.
De fabricação nacional
4.1.2. Gerador:
4.1.2.1.
Características: síncrono, sem escova (brushless), trifásico, classe de isolação H (180°C), com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 pólos, de mancal único com acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado junto ao gerador. 4.1.2.2.
Tensão nominal: 380 Vca
4.1.2.3. Frequência: 60Hz
4.1.2.4.
Grau de proteção: IP 21
4.1.2.5.
Pintura original do fabricante
4.1.3. Base metálica:
4.1.3.1.
Características: de estrutura robusta, compatível para suportar o equipamento, ade- quada e integralmente soldada, com fundo fechado, fabricado a partir de longarinas e travessas de

aço carbono. Possuir reforços nos locais de apoio dos equipamentos, para garantir o alinhamento adequado e a estabilidade estrutural do conjunto.
4.1.4. Comando:
4.1.4.1.
Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador Deep Sea, ou equiva- lente, montado internamente ao contêiner, isolado da máquina, dotado de porta devidamente refor- çada, com compartimentos separados para comando e força, de acordo com a NR 10, contendo vi- sor de acrílico para visualização externa dos componentes.
4.1.4.2.
Operação: automática e manual.
4.1.4.3.
Executar supervisão de sistema de corrente alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha da fonte principal (rede).
4.1.4.4.
Realizar medições de Potência ativa (kW); Potência aparente (kVA); Energia ativa (kWh);
4.1.4.5.
Tensões de fase e de linha gerador (Vca); Tensões de fase rede (Vca); Frequência (Hz); Corrente das fases do gerador (A); Temperatura da água (°C); Tempo de funcionamento (h); e, Tensão da bateria (Vcc)
4.1.4.6.
Dispor de sinalizações no modo de operação, na indicação de alarme ativo, no status do grupo gerador, no status da chave do grupo e no status da chave de rede.
4.1.4.7.
Realizar proteções de: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobrecorrente; sobre/ subvelocidade; sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo lubrifi- cante.
4.1.4.8.
Registro de até 50 eventos.
4.1.4.9.
Retificador de baterias: automático, microprocessado, corrente de saída de 5A, ten- são de saída 12 Vcc.
4.1.4.10.
Compatível para trabalho em regime de stand by, por ocasião de falta de fornecimen- to de energia por parte da Concessionária local.
4.1.5. Força:
4.1.5.1.
Formado por dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo Ge- rador.
4.1.6. Contêiner insonorizado:
4.1.6.1.
grupo gerador silenciado leve (SL) para um nível de ruído médio aceitável, conforme legislação vigente, de 85 dB(A) @ 1,5m, com carenagem composta por painéis laterais, teto e por- tas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricados em chapas e perfis de aço galvanizado, apara- fusados entre si e com pintura eletrostática a pó poliéster de alta espessura na cor branca/cinza. 4.1.7. Acessórios:

4.1.7.1.
Tanque de combustível de consumo, instalado na base do grupo gerador, com capaci- dade de, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) litros, com indicador de nível elétrico e mostrador na frontal do painel.
4.1.7.2.
Silencioso e segmento elástico, montados internamente ao contêiner.
4.1.7.3.
Segmento elástico em aço inoxidável, montado na saída dos gases de escape, com flange para conexão à tubulação.
4.1.7.4.
Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a cisalha- mento, montados entre o motor/gerador e a base metálica.
4.1.7.5.
Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores.
4.1.8. Outros itens a serem fornecidos pelo licitante:
4.1.8.1.
Chave de transferência (QTA Principal) para comutação automática entre a rede da concessionária e o grupo gerador, formada por 02 (dois) contatores eletromagnéticos, tripolares, na capacidade nominal de 160A em regime AC1, montada em caixa metálica para fixação em parede, com entrada e saída de cabos pela parte inferior do painel para GMG (DTTI) e QTA embutido no Contêiner para GMG (Parque Histórico marechal Manoel Luis Osório).
4.1.8.2.
Regulador eletrônico de velocidade.
4.1.9. Software de Monitoramento, Gerenciamento e Controle Remoto, com as seguintes caracte- rísticas:
4.1.9.1.
O grupo gerador deverá vir acompanhado de um software de supervisão e controle remoto completo de seus componentes.
4.1.9.2.
O software deverá permitir dar partida ou parar o grupo gerador, realizar a programa- ção para ligação automática, além de monitorar dados de seu funcionamento e todos os seus compo- nentes através de um computador.
4.1.9.3.
O software deverá permitir o controle e verificar o status das chaves de transferência. 4.1.9.4.
Funcionar de forma completa em ambiente intranet.
4.1.9.5.
Permitir notificação de falhas.
4.1.9.6.
Registrar e visualizar registros de eventos, com data e hora de ocorrência.
4.1.9.7.
Possuir interface gráfica amigável e de fácil utilização no idioma português.
4.1.9.8.
O software deverá funcionar em PC no ambiente compatível ao da Contratante e em smartphone.
4.1.10. Na fábrica deverão ser realizados os seguintes testes:
4.1.10.1.
Teste de rigidez dielétrica;
4.1.10.2. Teste de isolamento;

4.1.10.3.
Teste de funcionamento automático (parte gerador, assume a carga) – Via CLP simu- lando sinal de transferência;
4.1.10.4.
Parada de emergência (em manual e automático);
4.1.10.5.
Instrumentação (durante os testes);
4.1.10.6.
Testes de defeitos (simulação de operação dos sensores e demais itens); e, Inspeção visual, acessórios, acabamentos e pintura.
4.1.11. Na obra deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes testes:
4.1.11.1.
Teste de funcionamento manual individual;
4.1.11.2.
Teste de funcionamento manual paralelo;
4.1.11.3.
Teste de funcionamento paralelo;
4.1.11.4.
Testes de todas as funções do software; e
4.1.11.5.
Teste de autonomia para capacidade máxima do tanque de diesel.
4.1.12. Garantia: 36 (trinta e seis) meses.
4.1.13. Assistência técnica: on site com tempo de solução do defeito de 72 (setenta e duas) horas. 4.1.14. Apresentar a seguinte documentação técnica, em língua portuguesa, no ato da entrega defini- tiva do equipamento:
4.1.14.1.
Especificações técnicas e manuais de operação e de manutenção preventiva de todos os equipamentos que compõem o grupo gerador, incluindo operação em software;
4.1.14.2. diagrama de ligação;
4.1.14.3.
documentação técnica de todos os componentes do grupo gerador;
4.1.14.4.
Certificado de Garantia integral devidamente preenchido com dados de identificação do grupo gerador e com informação da nota fiscal a que se refere;
4.1.14.5.
Carta de licença de uso do software de controle e monitoração do equipamento com identificação do registro juntamente com a cópia do programa em mídia padrão (DVD, CD ou Pen drive);
4.1.14.6.
Relatório de partida devidamente preenchido e assinado pelo técnico, com indicação das medições e testes; e
4.1.14.7.
outros documentos técnicos pertinentes.
4.2.
Item 2: Serviço de instalação do grupo gerador, especificado no item 1:
4.2.1. A instalação deverá ser feita 1 (uma) unidade em cada local, sendo eles:
4.2.1.1.
Na infraestrutura elétrica já existente no DTTI (Destacamento Técnico de Tecnologia e Informação), Rua Radialista Osvaldo Nobre, nº 1130 – Santa Maria-RS e interligação grupo gera- dor com a rede existente, com quadro de comando de transferência automática (QTA) a ser instala-

do em painel sobreposto em parede e demais itens, conforme croqui orientativo, Anexo A e foto (A), atendendo as normas técnicas do fabricante.
4.2.1.2.
Na infraestrutura elétrica já existente no Parque Histórico Marechal Manoel Luis
Osório, Estrada Tramandaí/Osório RS 030 Km 101 s/n, CEP 95590-000, Osório-RS, interligação do grupo gerador a rede existente, com o QTA (embutido na cabine do GMG) conforme croqui orienta- tivo, Anexo B e foto (B), atendendo as normas técnicas do fabricante.
4.2.2. Todo o material necessário para a instalação deverá ser fornecido pela Empresa Licitante.
4.2.3. A base de concreto para colocação do grupo gerador deverá ser construída pela Empresa Li- citante.
4.2.4. A Empresa Licitante deverá fornecer treinamento básico de operação e verificações de roti- na, durante a entrega técnica.
4.2.5.A Empresa Licitante deverá instalar o cabeamento necessário para ligação do Grupo Motor Gerador com o Quadro de Transferência Automática (QTA) e o quadro de distribuição geral/quadro de medição, utilizando cabeamento conforme croqui orientativo, Anexo A (DTTI) e Anexo B 3º RCG (Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório), observando os seguintes requisitos:
4.2.5.1.
Quando a instalação for no DTTI o GMG deverá ser interligado a rede elétrica existente através de quadro de comando de transferência automática (QTA), que será sobreposto em parede.
4.2.5.2.
Quando a instalação for no Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório o GMG deverá ser interligado a rede elétrica existente através de quadro de comando de transferência automática (QTA), que será embutido na cabine do GMG.
4.2.6. Encaminhamento dos cabos elétricos:
4.2.6.1.
Quando a instalação for no DTTI, o licitante deverá instalar o encaminhamento dos cabos elétricos através de eletrocalha perfilada tipo U com chapa 16 de aço galvanizado tamanho 100X100 mm com três suportes a cada 03 (três) metros, ou seja um suporte a cada metro para a ligação do Grupo Motor Gerador ao Quadro de Distribuição conforme descrição do croqui orientativo e encaminhamento aéreo da faxada do prédio chegando ao quadro de medição da concessionária Anexo A do (DTTI).
4.2.6.2.
Quando a instalação for no 3º RCG (Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório - Osoório/RS) o GMG ficará junto ao Quadro de Medição da Concessionária, conforme Anexo B e deverá ser instalado o encaminhamento dos cabos elétricos enterrados, fazendo a ligação do Grupo Motor Gerador com Quadro de Transferência Automática (QTA) embutido ao quadro de medição da concessionária conforme Anexo B e foto (B) do 3º RCG (Parque Osório).
4.3. Item 03: NOBREAK (UPS- Uninterruptible Power Supply) modular com potência/ca-
pacidade de 48kW/48kVA deverá atender as seguintes características mínimas:
4.3.1.
Deverá apresentar conexão de entrada por meio de bornes (F/F/F/N/G);
4.3.2.
Deverá ser do tipo modular, com módulos distintos de potência e baterias.

4.3.2.1.Os módulos de potência deverão apresentar potência mínima de 16kVA/16kW ou potência superior desde que a dimensão total do equipamento em sua configuração nominal não supere um bastidor (rack) 19”;
4.3.3.
Deverá suportar corrente de entrada máxima de, pelo menos, 65A;
4.3.4.
Deverá apresentar fusíveis do tipo gL para proteção de entrada;
4.3.5. Deverá suportar dispositivo de proteção de bypass de 180A;
4.3.6. Deverá possuir módulos de potência pré-instalados para prover 32kVA/32kW em sua capa- cidade inicial;
4.3.7.
Deverá apresentar tensão nominal de saída de 230V/400V (trifásico);
4.3.8.
Deverá suportar também tensão de saída configurável de 380V, 400V ou 415V;
4.3.9.
Deverá apresentar eficiência elétrica mínima de 95% em carga total;
4.3.10. Deverá apresentar variação máxima da tensão de saída de 2%;
4.3.11. Deverá apresentar freqüência de saída (sincronizada com rede elétrica) 50/60Hz +/- 3Hz, permitindo a parametrização em variações de +/- 0.1;
4.3.12. Deverá apresentar topologia de dupla conversão on-line;
4.3.13. Deverá apresentar formato de onda senoidal;
4.3.14. Deverá apresentar conexão de saída por meio de bornes (F/F/F/N/G);
4.3.15. Deverá apresentar fator de potência de entrada mínimo de 0,99 em plena carga;
4.3.16. Deverá apresentar tolerância da tensão de saída de +/-1% estático e +/- 5% em 100% da car- ga total;
4.3.17. Deverá apresentar distorção harmônica total (THD) de tensão de saída inferior à 2% com carga linear;
4.3.18. Deverá apresentar distorção harmônica total (THD) de tensão de saída inferior à 7% com carga plena não linear;
4.3.19. Deverá suportar funcionamento com sobrecarga de 10 minutos em 125% e 60 segundos em 150% da carga;
4.3.20. Deverá possuir bypass estático incluído;

4.3.21. Deverá suportar tensão nominal de entrada de 400V em sistema trifásico;
4.3.22. Deverá suportar frequência de entrada de 40 - 70Hz;
4.3.23. Deverá apresentar intervalo da tensão de entrada ajustável para as principais operações de 340 à 477V;
4.3.24. Deverá apresentar corrente máxima de entrada de bypass de 98A;
4.3.25. Deverá apresentar tolerância contra curtos (lcw) de 30.0kA;
4.3.26. Deverá apresentar distorção harmônica total na entrada inferior à 5% em plena carga;
4.3.27. Deverá utilizar baterias tipo VRLA;
4.3.27.1.
Deverá apresentar tempo de recarga típico de 3 hora(s);
4.3.27.2.
Deverá apresentar tensão nominal da bateria de +/-192V;
4.3.27.3.
Deverá apresentar fim de tensão de descarga da bateria de +/-154V;
4.3.27.4.
Devera possuir proteção contra CC excessiva de 750A;
4.3.27.5.
Deverá suportar corrente máxima disponível em curtos de 2kA;
4.3.27.6.
Deverá apresentar eficiência mínima no funcionamento da bateria de 94%;
4.3.28. Deverá possuir painel de controle com console LCD de status e controle multifunção; 4.3.29. Deverá possuir alarme sonoro; Soar alarme quando na bateria; com alarme distinto de pouca bateria;
4.3.30. Deverá suportar o desligamento de emergência (EPO);
4.3.31. Deverá possuir pelo menos dois slots para placas ou módulos de gerenciamento TCP-IP per- mitindo a redundância dos mesmos;
4.3.32. Deverá apresentar autonomia mínima de 5,6 minutos em em 32kW. Essa autonomia deverá ser obtida através de módulos de baterias instalados no mesmo rack, permitindo ainda a instalação de um módulo adicional para ampliação da autonomia;
4.3.33. Deverá apresenta eficiência mínima de 95% em plena carga;
4.3.34. Deverá apresentar dimensões máximas de altura de 1991mm;
4.3.35. Deverá apresentar dimensões máximas de largura 600mm;

4.3.36. Deverá apresentar dimensões máximas de profundidade de 1070mm;
4.3.37. Deverá apresentar altura nos rack de montagem de 42U;
4.3.38. Deverá apresentar peso líquido máximo de 680kg;
4.3.39. Deverá ser fornecido na cor preta;
4.3.40. Deverá suportar operação em temperatura de 0 - 40°C;
4.3.41. Deverá suportar umidade relativa para operação de 0 - 95%;
4.3.42. Deverá suportar elevação de operação de 0 à 999 metros;
4.3.43. Deverá apresentar ruído audível máximo a um metro da superfície ou unidade de 61.00dBA; 4.3.44. Deverá apresentar dissipação térmica on-line máxima de 5150BTU/hora;
4.3.45. Deverá apresentar classe de proteção NEMA 1;
4.3.46. Deverá apresentar aprovações EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat de uso geral, ISSO 14001, ISSO 9001, VFI-SS-111;
4.3.47. Deverá apresentar garantia padrão de 1 ano com conserto no local ou substituição, com a en- trada em funcionamento autorizada na fábrica;
4.3.48. O módulo de gerenciamento, instalado, deverá permitir autenticação do tipo Radius; 4.3.48.1.
A placa de gerenciamento acoplada no gabinete da UPS deverá possuir porta RJ45 10/100Mbps;
4.3.48.2.
Deverá permitir o acesso simultâneo de até oito usuários através da interface web e três usuários através da interface de linha de comando;
4.3.48.3.
Deverá permitir o compartilhamento de eventos SNMP através do padrão MIB RFC 1628;
4.3.48.4.
Deverá permitir a manutenção do firware de forma remota via FTP;
4.3.48.5.
Deverá suportar o gerenciamento através de sistemas de terceiros através do protoco- lo BACnet/IP;
4.3.48.6.
O módulo de gerenciamento deverá suportar a utilização de Telnet ou SSH para acesso remoto;

4.3.48.7.
Deverá permitir conexão segura através do módulo de gerenciamento por meio de criptografia HTTPS/SSL, SSH (2048 bits), SNMPv3;
4.3.48.8.
O módulo de gerenciamento deverá permitir operação através do protocolo IPv6;
4.3.48.9.
Deverá permitir o envio de informações através do protocolo Modbus TCP;
4.3.48.10.
A interface web deverá possuir suporte em inglês e português do Brasil;
4.3.49. O equipamento deverá possibilitar a substituição ou inclusão de módulos de baterias em seu banco e módulos de potência de forma “hot-swap”, mantendo assim a autonomia das demais bateri- as durante a operação;
4.3.50. A LICITANTE deverá anexar à proposta comercial os catálogos técnicos para comprovação integral dessas características mínimas e a ausência do documento ou a falta de comprovação pode- rão acarretar a imediata desclassificação da proposta;
4.3.51. Startup No-Break
4.3.51.1.
A LICITANTE deverá comprovar, através de sua proposta comercial em anexo ao restante da documentação, a cotação dos serviços de startup (ativação) diretamente com o respecti- vo fabricante. Não serão aceitas propostas com ativação e comissionamento sendo executados por profissionais que não do fabricante;
4.4. Item 4: Instalação No-Break
4.4.1. Os serviços de montagem, entendendo-se esta etapa como de posicionamento do equipa- mento, remoção dos invólucros de transporte e ligação do cabeamento previamente instalado, pode- rão ser realizados pela LICITANTE através de técnicos vinculados via CLT ou através de serviços contratados junto ao fabricante da unidade UPS;
4.4.2. A LICITANTE deverá apresentar, juntamente com a proposta comercial, para fins de com- provação de sua capacidade técnica, pelo menos um atestado reconhecido junto ao CREA para uni- dade UPS com, no mínimo, 40kW;
4.4.3. A LICITANTE deverá comprovar a vinculação em seu quadro permanente de funcionários, de pelo menos um engenheiro elétrico ou eletricista com inscrição atualização junto ao CREA de seu domicílio;
4.4.4. Caso os serviços cotados de montagem mencionados anteriormente sejam realizados pela empresa LICITANTE, esta deverá incorporar as certificações NR10 dos profissionais dimensiona-

dos para a execução das atividades. Esse certificado deverá ser apresentado no evento de assinatura do contrato do fornecimento do equipamento;
4.4.5. Caso os serviços de montagem ofertados pela LICITANTE sejam dimensionados para exe- cução por profissionais do fabricante do equipamento, a referência (part number) desse serviços de- verá ser indicado na proposta comercial conjuntamente com os códigos dos serviços de ativação e comissionamento mencionados anteriormente;
4.4.6. A instalação completa do Nobreak com a rede existente, atendendo as normas técnicas do fabricante deverá ser feita 1 (uma) unidade em cada local determinado, sendo eles:
4.4.6.1.
Quando a instalação for no DTTI (Destacamento Técnico de Tecnologia e Informa- ção). Rua Radialista Osvaldo Nobre, nº 1130 – Santa Maria-RS, conforme croqui orientativo, Ane- xo A e foto (C).
4.4.6.2.
Quando a instalação for no 3º RCG rua Dr. Salvador França nº 201 bairro Partenon CEP 90160-091, Porto Alegre-RS, conforme croqui orientativo, Anexo C e foto (D).