Julgamento: A licitação será julgada pelo critério de menor preço, nos termos do Art. 54, inciso I, da Lei n.º 13.303 de 30 de Junho de 2016.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
ser verificada pelo integrador, com apoio das equipes da CHESF, no detalhamento de projeto.
Os firewalls farão interface entre a rede operacional de automação, controle e proteção e a
rede corporativa em cada subestação. Estes equipamentos devem ser instalados com
configuração redundante, com alta disponibilidade, usando protocolo VRRP. A configuração visa prover caminhos redundantes para o tráfego de dados.
Estes equipamentos devem ser instalados fisicamente, configurados e testados pela
CONTRATADA, com todas as conexões ativas e funcionais. Os servidores de supervisórios, concentradores de oscilografia, unidades terminais remotas (UTRs), seriais-
server, existentes dentro da rede de automação de cada subestação, que se comunicarão
usando os firewalls como gateway, também devem ser configurados e testados, pela
CONTRATADA, nas funções que desempenham, para correta comunicação pelo firewall.
5.2 ESCOPO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO 5.2.1 Relativo ao Serviço de Montagem
A CONTRATADA deve instalar os firewalls para interfaceamento para interfaceamento das
redes locais de automação e proteção nas Instalações, isolando estas redes e seus
equipamentos, da rede corporativa das Instalações. Deverão ficar localizados no bastidor
(rack) do sistema digital local da subestação, quando este existir. Caso contrário, a CONTRATADA deve instalar um bastidor para montagem daqueles equipamentos. O tráfego de rede que será enviado via firewalls é o tráfego do sistema de supervisão e
controle de tempo-real. Isso engloba UTRs, Sistemas Digitais tais como Sicam e servidores
Scada que se comuniquem com os CROs. Adicionalmente serão encaminhados pelos
firewalls os acessos e dados dos concentradores de oscilografia.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
2(duas) fontes de entrada de alimentação na parte traseira. Então, para a montagem de
cada firewall serão necessários o fornecimento e montagem de 2 mini-disjuntores bipolares
DC (10A), que devem ser ligados de forma que cada fonte de cada equipamento seja alimentada por um barramento diferente e devem ser fiados à borners, que devem ser
expandidos, caso necessário.
A CONTRATADA deverá complementar a infraestrutura interna dos painéis, tais como os disjuntores DC, cabos de alimentação que ligarão os disjuntores aos firewalls, os patch-
cords que ligarão os firewalls nos pontos de rede e aos servidores. Também deve ser
previsto pela CONTRATADA o fornecimento e montagem de conversores de mídia, fontes
externas de alimentação, etc, para viabilizar comunicação entre os equipamentos
componentes do SD.
O serviço de montagem de infraestrutura compreende adequação da infraestrutura da rede
do sistema digital, conforme projeto de montagem de rede aprovado, com lançamento de
todas as fibras, fusões necessárias, passagem e conexão de cordões ópticos duplex,
incluindo um cordão reserva por painel, por tipo, cabos UTP necessários e todos os
componentes associados incluindo fornecimento e montagem de eletrocalhas, tubulações
e caixas de passagem, conforme requisitos e padrões descritos na ET-DETA-033-2018.
Nos locais onde existem UTRs (ou outro sistema tal como Elipse ou Sicam) que se
comunicam com o SAGE local (N2) ou SAGE no CRO (N3), pode haver necessidade de adequação da infraestrutura de rede, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos
os materiais (eletrocalhas, DIOs, cabos de rede, cordões ópticos duplex, alimentação, rack,
disjuntores em serviço auxiliar, etc), serviços (montagem, configuração, e testes) e
equipamentos (conversores de mídia, adaptadores, conectores, etc), necessários para que
a UTR comunique-se com o SAGE N2 por rede local do SD, ou comunique-se com o N3
utilizando o firewall como gateway. A CONTRATADA deve prever visitas às instalações
para levantamento detalhado das necessidades.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
programada pela CONTRATADA, e os equipamentos existentes devem estar operacionais
ao final dos trabalhos.
Em algumas Instalações já existem firewalls instalados. Na planilha do anexo 9.1, nas
Instalações onde constar que devem ser instalados 2(dois) firewalls, se houver algum
existente, este deve ser retirado pela CONTRATADA para a colocação dos novos. Onde
constar que deve ser instalado apenas 1(um), é porque existe um de modelo recente
(modelo RX1500) já instalado, devendo a CONTRATADA fazer a integração das
funcionalidades do novo com este que já está no painel. Os firewalls que não são do modelo
a ser instalado devem ser retirados, embalados, identificados, registrados digitalmente via
e-mail ou planilha, e entregues ao serviço regional ou aos operadores da subestação.
Quando houver disponibilidade de placas de rede nos servidores supervisório de tempo-
real, estes devem ter a configuração das placas de rede de distribuição de dados alterada
para usar 2(duas) portas de comunicação, operando como backup-ativo (Bond).
5.3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O presente documento deverá ser lido em conjunto com os seguintes documentos anexos
componentes deste processo:
a) ET-DETA-033/2018 – Especificação Técnica – Infraestrutura de Comunicação.
b) ET-DETA-031/2018 - Cabeamento estruturado voz e dados.
c) ET-DETA-027-2018-R3-Sistema Digital_Equipamentos.
d) ANEXO - ARQ-ORIENTATIVA-COM-FW_TR-DOTA-002-2021. e) ANEXO - ARQ-TIPICA-C1-TR-DOTA-002-2021.
f) ANEXO - ARQ-TIPICA-C2-TR-DOTA-002-2021.
g) ANEXO - ARQ-TIPICA-C3-TR-DOTA-002-2021.
h) ANEXO - ARQ-TIPICA-C4-TR-DOTA-002-2021.
i) ANEXO - ARQ-TIPICA-C5-TR-DOTA-002-2021.
j) ANEXO - ARQ-TIPICA-C6-TR-DOTA-002-2021.
5.4 LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
5.4.1 Endereços das Instalações e Almoxarifados
No Anexo 9.1 há uma lista com as localizações das Instalações. As localizações dos almoxarifados onde se encontram os equipamentos que atenderão aqueles locais estão
listados abaixo.
5.4.2 Condições da infraestrutura Local nas Instalações
O Anexo 4 apresenta diagramas de arquitetura para fins de elucidação das condições encontradas nas Instalações. Além disso, no anexo 1, a tabela com endereços possui uma
coluna relacionando cada instalação a uma das condições abaixo.
Para fins de previsão de material, serviços e precificação, as Instalações sofreram vistoria inicial e foram classificadas em 5 condições:
CONDIÇÃO 1 (C1):
a) Subestação com SD em painel próprio, sem UTR. Todo material, serviço e configuração compreende os equipamentos dentro do painel com acréscimo dos
firewalls a serem instalados e instalação de até 2 pontos de rede no painel para
comunicação com o painel de telecomunicações.







  

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
rede WAN (cabos UTP), configurações dos firewalls e dos servidores (rede e bases de dados) e comissionamento. Será necessário instalar ponto de rede no painel do supervisório, com lançamento de cabos, sealtube ou uso de canaleta, etc; indo do bastidor
do supervisório até o bastidor de telecomunicações.
CONDIÇÃO 2 (C2):
Subestação com SD em painel próprio e UTR (ou outro sistema). A UTR distribui dados para o N2 via rede corporativa, e o N2 envia os dados para o N3. Deve ser criada infraestrutura para que a comunicação entre UTR e N2 seja via rede do SD. A UTR deve
ser conectada nesta rede, no switch do SD disponível mais próximo da UTR, ou no bastidor
da sala de comando onde estão os servidores do supervisório.
A CONTRATADA deve instalar disjuntores, cabos de alimentação, cabos de rede novos entre os firewalls e os servidores, cabos de rede entre os firewalls os pontos de rede da
rede WAN (cabos UTP), realizar configurações dos firewalls e dos servidores (rede e bases
de dados) e comissionamento. Será necessário instalar ponto de rede no painel do
supervisório, com lançamento de cabos, sealtube ou uso de canaleta, etc; indo do bastidor
do supervisório até o bastidor de telecomunicações.
A CONTRATADA deve instalar ponto de rede no painel do supervisório ou outro painel do SD, com lançamento de cabos, sealtube ou uso de canaleta, etc; indo do bastidor do SD
até o bastidor da UTR. No caso de os dois painéis estarem em ambientes distintos esta
conexão deve ser por fibra. Nestes casos pode haver necessidade de lançamento de cabos,
por eletrocalhas ou canaletas no pátio, uso de seriais-server, conversores de mídia, ou
outros recursos, conforme documentos citados no item 5.3. Esta infraestrutura se deve a
necessidade de conectar a UTR na rede do SD.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
A CONTRATADA deve instalar disjuntores, cabos de alimentação, cabos de rede novos entre os firewalls e os servidores, cabos de rede entre os firewalls os pontos de rede da
rede WAN, configurações dos firewalls e dos servidores e comissionamento. Pode ser
necessário instalar ponto de rede no painel do supervisório, com lançamento de cabos,
sealtube ou uso de canaleta, etc; indo do bastidor do supervisório até o bastidor de
telecomunicações.
A CONTRATADA deve instalar ponto de rede no painel do supervisório ou outro painel do SD, com lançamento de cabos, sealtube ou uso de canaleta, etc; indo do bastidor do SD
até o bastidor da UTR. No caso de os dois painéis estarem em ambientes distintos esta
conexão deve ser por fibra. Nestes casos pode haver necessidade de lançamento de cabos,
por eletrocalhas ou canaletas no pátio, uso de seriais-server, conversores de mídia, ou
outros recursos, conforme documentos citados no item 5.3. Esta infraestrutura se deve a
necessidade de conectar a UTR na rede do SD.
CONDIÇÃO 4 (C4):
Subestação sem SD. UTR (ou outro sistema) distribuindo dados diretamente para o N3. Os firewalls devem ser instalados no bastidor da UTR ou em outro bastidor disponível, onde
seja possível instalar os firewalls. Caso não seja possível, deve ser instalado bastidor com
infraestrutura necessária para acomodar os firewalls e infraestrutura elétrica e de rede,
conforme documentos citados no item 5.3 e Anexo 9.5, para a comunicação destes com a
UTR e distribuição de dados de tempo-real para o N3 usando o firewall como gateway.
CONTRATADA deve instalar disjuntores, cabos de alimentação, cabos de rede novos, configurações dos firewalls, da UTR e realização de comissionamento.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
Subestação com servidores do supervisório local na mesa de operação. UTR (ou outro
sistema) distribuindo dados diretamente para o N3. A UTR também distribui para o N2 separadamente. Os firewalls devem ser instalados no bastidor da UTR. Caso não seja
possível, deve ser instalado bastidor com infraestrutura necessária para acomodar os
firewalls e infraestrutura elétrica e de rede, para a comunicação da UTR com os firewalls e
distribuição dos dados de tempo-real para o N3, usando os firewalls como gateway. Os
servidores do supervisório também devem ter seu tráfego direcionado pelos firewalls. Para
isto, pode ser necessário lançamento de cabos, montagem de pontos de rede, lançamento
de fibra, montagem de conversores de mídia, etc.
A CONTRATADA deve instalar disjuntores, cabos de alimentação, cabos de rede novos entre os firewalls e os servidores, cabos de rede entre os firewalls os pontos de rede da
rede WAN, configurações dos firewalls e dos servidores (rede e bases de dados) e
comissionamento. Caso não haja espaço no bastidor da UTR, deve ser verificada a
possibilidade de instalar os equipamentos em outro bastidor disponível. Em último caso CONTRATADA deve instalar bastidor conforme documentação do item 5.3, lançamento de
cabos para alimentação elétrica, montagem de pontos de rede, etc.
CONDIÇÃO 6 (C6):
Subestação com servidores do supervisório local Elipse, comunicando-se com N3 via
modem, localizado na mesa de operação. Não há UTR. A comunicação via modem deve
ser alterada para terminal server. Os firewalls devem ser instalados em algum bastidor que
tenha espaço, devendo este ser escolhido pela CHESF e pela CONTRATADA. Caso não seja possível, deve ser instalado bastidor com infraestrutura necessária para acomodar os
firewalls e infraestrutura elétrica e de rede, para a comunicação do supervisório local com
o N3, usando os firewalls como gateway. Para isto, pode ser necessário lançamento de
cabos com montagem de pontos de rede, conforme documentação do item 5.3.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
O arquivo ANEXO - ARQ-ORIENTATIVA-COM-FW_TR-DOTA-002-2021 apresenta uma visão da arquitetura que se pretende ter ao final dos trabalhos, para cada Instalação.
Pequenas diferenças desse padrão podem ser necessárias em virtude de particularidades
de cada Instalação. O objetivo final é que haja 2 (dois) firewalls para proteção da rede e
redundância de canais de distribuição de dados.
No Anexo 9.1 mostra-se uma planilha que relaciona cada subestação a uma destas condições. Mesmo com as informações contidas na planilha, o fornecedor deve prever
visitas às instalações para averiguação e levantamento detalhado das necessidades.
5.5 TRANSPORTE DE MATERIAIS
Os firewalls devem ser recolhidos pela CONTRATADA nos almoxarifados e transportados até os destinos correspondentes. Qualquer outro material ou equipamento necessário ao
desenvolvimento do trabalho deve ter seu valor previsto pela CONTRATADA, inclusive o transporte dos mesmos. Os endereços dos almoxarifados e dos destinos (Instalações)
estão no anexo 9.1 e na tabela do item 5.4.1.
Todos os transportes de materiais e equipamentos devem ser considerados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá arcar com qualquer prejuízo causado à administração ou a terceiros, por seus empregados, durante o transporte de materiais, inclusive os
ocasionados por transportadoras.
Todo e qualquer dano ocorrido aos firewalls ou a outros equipamentos fornecidos pela
contratada durante o transporte, será de total responsabilidade da CONTRATADA.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
5.6.1 Serviços
Todos os serviços que se fizerem necessários à implementação, substituição e ativação dos equipamentos e eventos descritos no presente processo. Além disso, a integração a equipamentos e sistemas existentes, devem fazer parte do fornecimento e devem ser previstos pela CONTRATADA, incluindo no mínimo:
5.6.1.1 Projetos
O fornecedor deve prever vistoria das instalações para detalhamento do projeto executivo.
O detalhamento deve conter todos os modelos de todos os componentes a serem utilizados
no sistema, assim como todas as soluções técnicas a serem adotadas. O fornecedor deve
colher todas as informações necessárias para a execução do projeto, e deverá prever quantas visitas às instalações forem necessárias para levantamento das informações.
5.6.1.1.1 PROJETOS EXECUTIVOS
A CONTRATADA será responsável pelo serviço relativo a projetos e documentação de rede, que deve conter:
a) Digitalização de adequação dos desenhos existentes onde haverá intervenção
devido à necessidade de alteração de infraestrutura, como, por exemplo, no bastidor
do SD ou da UTR, lançamento de fibras, acréscimo de conversores de mídia, montagem de disjuntores DC ou disjuntores de serviço auxiliar, etc. A digitalização
deve ser entregue em formato DWG, CadGraph e/ou Microsoft Visio de todo o desenho.
b) Atualização da arquitetura existente na subestação, com inserção de novos dispositivos.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
f) Lista de pontos do SAGE em N2.
g) Arquivo de configuração dos dispositivos, com projeto testado e comissionado.
h) Todos os desenhos devem também ser fornecidos em formato PDF, com links inteligentes onde possível.
5.6.1.1.2 PROJETOS DE SEGURANÇA
A CHESF possui premissas de segurança para embasar uma definição inicial de ordem de ajuste para os firewalls. As regras de segurança implantadas hoje, tomam como base necessidades da empresa.
Neste processo a empresa CONTRATADA deve propor uma configuração dos firewalls, apropriada para ambientes de subestação elétrica, a qual pode ser apresentada durante o
workstatement, posterior à assinatura do contrato. A contratada pode preparar uma versão
com base nas arquiteturas padrões das Instalações apresentadas neste documento, para
discussão com a CHESF. Esta proposta inicial será discutida com a equipe CHESF para adequação às necessidades da empresa, visando definição de ordem de ajuste para estes
equipamentos.
5.6.1.2 Infraestrutura de Rede
O serviço de montagem de infraestrutura compreende adequação e montagem da
infraestrutura da rede do sistema digital, conforme projeto de montagem de rede aprovado,
com lançamento de todas as fibras, fusões necessárias, passagem e conexão de cordões
ópticos duplex, incluindo um cordão reserva por painel, por tipo, cabos CAT 5e necessários
e todos os componentes associados incluindo fornecimento e montagem de eletrocalhas,
tubulações e caixas de passagem, conforme requisitos e padrões descritos na ET-DETA-
033-2018 e ET-DETA-031-2018-R1-Cabeamento estruturado voz e dados.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
5.6.1.3 Montagem do Sistema
A CONTRATADA será responsável por realizar todas as configurações necessárias contemplando, no mínimo, os seguintes itens:
a) Adequação de painéis existentes (cabos de alimentação e rede, disjuntores, relés, etc).
b) Ajuste dos equipamentos existentes no painel para acomodação dos novos firewalls.
c) Retirada de firewalls de modelo diferente do considerado neste processo, com
embalagem e identificação clara com registro de fabricante, modelo e
características. Os equipamentos retirados devem ser entregues ao representante
da CHESF no local, com registro dos dados do equipamento e do funcionário enviados por e-mail.
d) Registro digital do que foi retirado do painel.
e) Todos os acréscimos de cabeamento de rede, nos painéis ou patchpanel, pontos
de tomada de rede, devem ser certificados. Nos casos de fibra óptica, a CONTRATADA deve dar um relatório contendo a atenuação.
f)
Adequação de configurações de rede dos servidores e IHMs do sistema Scada local na subestação, UTRs, concentradores de oscilografia e máquina de engenharia, sejam elas físicas ou virtuais.
g) Montagem de conversores de mídia, fontes externas de alimentação, etc.
h) Os firewalls possuem supervisão via SNMP, que deve ser integrada, pela CONTRATADA, ao SAGE local da subestação (base de dados), quando houver um, elaborando base de dados, acrescentando pontos de supervisão, realizando
integração e testes. Os pontos que serão supervisionados serão acordados entre a
contratada e a CHESF, na reunião de detalhamento do projeto, posterior à
assinatura do contrato.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
j)
Testes de comunicação do supervisório em N2 com o N3 – Comunicação
independente de cada servidor e failover.
k) Configuração e estes da funcionalidade de redundância dos firewalls.
l) Configuração e testes das regras configuradas nos firewalls.
5.6.1.4 Configuração, Comissionamento e Integração
Para os trabalhos de montagem dos firewalls, a CONTRATADA deve realizar os testes constantes no Anexo 9.4. Adicionalmente, durante o workstatement, a contratada ou a CHESF podem apresentar proposta de testes a serem realizados para comissionar os
equipamentos configurados neste trabalho. Esse documento pode ser discutido pelas
partes para chegar a um consenso.
Todas a configurações realizadas devem passar por teste de aceitação em campo,
finalizando com o sistema operando normalmente.
Os serviços de testes, configuração e comissionamento também incluem:
a) Elaboração de cronograma de testes.
b) Parametrização de dispositivos e implementação de ajustes.
c) Atualização do sistema supervisório (N2) (bases de dados e testes).
d) Testes de comunicação com CRO (N3)
e) Testes de comunicação do N2 com UTR, onde houver necessidade de adequação
da comunicação.
f) Configuração e testes dos firewalls.
5.6.1.5 Documentação
Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar todos os documentos conforme
construído.
5.7 CONDIÇÕES GERAIS
a) Todos os materiais e serviços fornecidos pela CONTRATADA devem passar pela inspeção e aprovação prévia da CHESF respeitando os subitens seguintes:

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
I.
A Chesf tem a responsabilidade de fornecer os desenhos atuais que serão
utilizados no projeto. Caso a Chesf não disponha destes desenhos, a projetista deverá utilizar desenhos de referência indicados pela Chesf
para a elaboração do projeto;
II. É de responsabilidade do Fornecedor a coleta de informações nas
instalações existentes, fazendo levantamento de campo, coleta de cópias
de desenhos existentes, elucidação de dúvidas sobre detalhes de fiação
e cablagem existentes, toda e qualquer informação que permita a perfeita
elaboração do projeto sem indefinições, assim como, propor soluções
técnicas para adaptação das filosofias existentes com as do novo evento.
Os desenhos cedidos pela Chesf para reprodução de cópias devem ser
devolvidos no mesmo dia em que forem retirados durante o horário
comercial. Estes desenhos podem se encontrar nas próprias instalações
da obra ou nas Sedes dos Serviços Regionais de Manutenção. A Projetista deve confirmar a localização dos desenhos antes das visitas a
campo. A Chesf adverte que os desenhos existentes podem não estar
absolutamente atualizados e que eventuais divergências entre os
desenhos e o montado em campo devem ser identificadas e verificadas
pelo Fornecedor nas visitas às instalações;
III.
Os diagramas devem ser digitalizados em formato A3, conforme o padrão Chesf para que possam fazer parte integrante do caderno de Diagrama Funcional, mesmo que a Chesf forneça os desenhos de fabricante em papel ou mídia não editável;

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
as ações pertinentes de correção, que terá novo prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da solicitação;
VII.
Qualquer aviso ou outra comunicação de uma CONTRATADA à CHESF a respeito dos desenhos ou documentos de projeto será feita
eletronicamente via Sistema de Gestão de Documentos (SGD). As cópias
físicas em formato A3 devem ser enviados à CHESF Recife-PE, no endereço e em atenção dos representantes da CHESF definidos no
detalhamento de projeto.
b) A CHESF não cederá em nenhuma hipótese equipamentos ou acessórios necessários à realização da intervenção, exceto os firewalls;
c) Durante os trabalhos, todo transporte de pessoal da CONTRATADA, instrumentos de ensaios e ferramentas, serão de responsabilidade da CONTRATADA;
d) Os serviços serão realizados dentro do horário de 08:00 às 17:00, entre Segundas e Sextas-Feiras (não considerando feriados) atendendo a legislação Trabalhista
em vigor;
e) Caso seja necessário realizar serviços fora do horário estipulado, a CONTRATADA deve comunicar com antecedência mínima de 72h para programação e escala dos
profissionais da CHESF envolvidos no processo;
f)
As despesas com pessoal, incluindo salários, adicionais e encargos trabalhistas,
além de alimentação, hospedagem, transporte, fardamento e EPI/EPC das equipes
da CONTRATADA, envolvidas na execução dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA;

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
h) A CONTRATADA será responsável por todos e quaisquer ônus decorrentes de acidentes de trabalho com membros de suas equipes, bem como dos casos de
ajuizamento de reclamações trabalhistas;
i)
A CONTRATADA deve identificar todos os veículos pertencentes ao Contrato
conforme normativo IN-LI.03.011 - IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA;
j)
A CONTRATADA obrigar-se-á a cumprir às normas de manutenção e operação específicas para intervenção em equipamentos de Instalações da CHESF;
k) Todos os serviços serão fiscalizados diretamente pela CHESF, ficando com a CONTRATADA a responsabilidade técnica pelos serviços executados;
l)
Os trabalhos deverão ser aprovados pelo fiscal da CHESF que acompanhará os funcionários da contratada. A remuneração dos trabalhos em cada instalação, com
recebimento da documentação, só será concretizada após aprovação pelo fiscal da CHESF;
m) A CONTRATADA poderá ser responsabilizada por quaisquer danos, culposos ou dolosos, decorrentes da sua conduta na execução do Contrato. Inclusive danos à
planta ou estabelecimento no qual os equipamentos objeto deste Termo de
Referência estão localizados e ao respectivo imóvel em que a
planta/estabelecimento está localizado.
5.8 SEGURANÇA CIBERNÉTICA
5.8.1 Para o acesso a informações de projetos, arquiteturas, configurações de sistemas
existentes e demais informações sensíveis de sistemas de tecnologia operacional e
de informática, a equipe técnica da CONTRATADA deverá assinar e apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Confidencialidade, cujo modelo se
encontra no Anexo 9.8, se comprometendo a:

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
c) Não utilizar, em benefício próprio ou de outros, informações de propriedade da Chesf, ou armazenadas em suas dependências, ou, ainda, em ativos de sua propriedade;
5.8.2 É responsabilidade da CONTRATADA a observância dos cumprimentos deste termo
e a resposta legal a quaisquer incidentes decorrentes de atos praticados por equipe
da CONTRATADA, intencionais ou não, assim como todas as anormalidades, danos e efeitos causados, como consequências da execução dos serviços à CHESF.
5.8.3 Não será permitida a interconexão de sistemas da CONTRATADA com a CHESF sem a autorização expressa de responsável CHESF.
5.8.4 Enquanto representante da CHESF nas fases do projeto, a CONTRATADA deve ve- rificar que seus fornecedores obedeçam aos termos de segurança cibernética des-
critos e informar à CHESF quaisquer desvios e riscos identificados ou incidentes
ocorridos.
5.8.5 Não será permitida a conexão de dispositivos (notebooks, pendrives, hd externos,
telefones celulares) de empregados ou prepostos da CONTRATADA ou de seus for- necedores nos equipamentos e sistemas da CHESF sem a autorização expressa.
5.8.6 A CONTRATADA deve informar imediatamente à CHESF todo e qualquer incidente
de segurança, de violação de privacidade ou comportamento atípico que tenha iden-
tificado em seus sistemas ou equipe, em qualquer grau de seriedade, que possa
indicar sinais de violação de direitos ou ter colocado em risco informações relacio-
nadas à CHESF, seus sistemas e ativos. Após o informe inicial, a CONTRATADA deve encaminhar em até 48h relatório sobre o incidente com no mínimo as seguintes
informações:

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
5.8.7 A CONTRATADA deve realizar, quando solicitada, prioritária e concomitantemente, as alterações para sanar possíveis problemas de segurança, violação de privacidade
ou de vulnerabilidade nos referidos sistemas, hardwares, softwares e procedimentos
utilizados para execução do serviço contratado.
5.8.8 A CONTRADA deve disponibilizar procedimentos e os contatos (telefones e e-mails) para acionamento pela CHESF em caso de incidentes de segurança.
5.8.9 A CONTRATADA deve possuir política de privacidade formal e explícita que garanta que a CHESF será informada imediatamente em caso de vazamento de informa-
ções.
5.8.10 Os sistemas utilizados pela CONTRATADA devem fornecer registros de auditoria minimamente para criação, alteração, visualização e exclusão de registros, para al-
teração de direitos e privilégios de acesso, para criação de contas, para acessos
administrativos, contendo, ao menos, usuário, valor, data e hora.
5.8.11 A CONTRATADA deve possibilitar que a CHESF tenha acesso total às trilhas de auditoria de sistemas e registros de procedimentos internos para rastreamento de
histórico em caso de necessidade.
5.8.12 Os registros de auditoria devem ser retidos durante todo o período de vigência do contrato e até 60 (sessenta) dias após seu término, possibilitando sua disponibiliza- ção para a CHESF.
5.8.13 Todos os dados (incluindo metadados) e informações armazenadas e trafegadas da
CHESF e referentes ao uso de sistemas são de propriedade exclusiva da CHESF, inclusive no período após o término do Contrato.

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E
CONTROLE PROJETO BÁSICO
CHESF até 60 (sessenta) dias após o término do Contrato. A CONTRATADA deve descartar definitivamente todos os dados da CHESF após 60 (sessenta) dias do término do
Contrato.