Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviço de engenharia para execução da montagem/reinstalação de subestação abrigada de 750KVA, grupos geradores, quadros, transformadores e rede de cabeamento elétrico que possibilitará a alimentação do “sistema de energia estabilizada e não estabilizada dos edifícios SEDE, Anexo II e Fórum Eleitoral’, localizados na Av. Presidente Dutra n. 1889, no município de Porto Velho/RO, conforme detalhamento seguir:
2.1 ­ Subestação
2.1.1 ­ Reinstalação de subestação conforme projeto em anexo (ANEXOI), com fornecimento de todos os materiais/insumos e mão de obra necessária à reinstalação, exceto o transformador a seco de 750kva, que será utilizado o existente.
2.1.2 ­ Limpeza/manutenção preventiva e testes no Transformador, antes de sua reinstalação, que será fornecido pelo contratante, por se tratar de equipamento que foi desinstalado há 2 anos.
2.1.3 ­ Entrada Primária de 13,8 KV e Secundária de 380/220 V, Nível de Isolação 15 KV, Estrutura de Derivação Tipo N3, Proteção contra Sobretensão através de para Raio Tipo Válvula de 15 KV, Proteção Contra Curto Circuito através de Chave Seccionadora Fusível de 15 KV, Alimentação através de Rede Subterrânea com Isolação para 15 KV e Aterramento conforme Normas da CERON.
2.2 ­ No­break
2.2.1 ­ Nos serviços de reinstalação dos equipamentos deverá estar inclusa a instalação dos no­breaks da marca Engetron, modelo DWTT40, cada um com banco de 38 baterias 12V 40Ah, remontagem de quadros de distribuição e substituição de todas as baterias.
2.2.2 ­ As baterias serão fornecidas pelo contratante. 2.3 ­ Sala de Quadros/Equipamentos
2.3.1 ­ Deverão ser reinstalados todos os equipamentos da sala de quadros, responsável pela interligação da subestação com as demais instalações elétricas das edificações;
2.3.2 ­ Os seguintes equipamentos/dispositivos serão reinstalados na sala de quadros:
Quadro Geral de Distribuição 380v Quadro Geral de Distribuição 220v

Banco de Capacitores;
Autotransformador de 400kva 380v>220v USCA do Grupo Gerador 220v;
2.3.3 ­ Todos os equipamentos acima serão fornecidos pelo contratante, cabendo à contratada apenas proceder a sua manutenção preventiva, fornecimento de mão de obra e demais insumos necessários a sua reinstalação, inclusive o fornecimento de medidores de Tensão e Corrente dos quadros de distribuição que se encontram danificados.
2.4 ­ Grupos Geradores
2.4.1 ­ Assim como os demais equipamentos, os geradores deverão ser reinstalados no local indicado após ser realizada pela contratada toda manutenção preventiva eletro­mecânica dos Grupos Geradores.
2.4.1.1 ­ A manutenção preventiva mecânica deverá compreender no mínimo a substituição de filtros (Ar, Combustível, Óleo), substituição do óleo lubrificante, limpeza do sistema de refrigeração, tanque de combustível, limpeza geral, substituição de bateria e outros.
2.4.1.2 ­ O transporte dos grupos geradores/transformadores/demais equipamentos do Almoxarifado deste regional até o edifício sede serão de responsabilidade da contratada.
2.5 ­ Cabeamento (Interligação de Equipamentos e Alimentação dos Prédios)
2.5.1 ­ Deverá ainda ser fornecido e instalado todo cabeamento de Rede Estabilizada e Não estabilizada necessário à interligação dos seguintes elementos: subestação, Sala de Quadros/Equipamentos/Grupo Geradores e Quadros Gerais de Distribuição de cada prédio, exceto a rede não estabilizada do fórum eleitoral que já se encontra contratado na obra de reforma do referido edifício.
2.5.2 ­ Será aproveitada toda tubulação subterrânea que já se encontra construída, necessária à interligação dos prédios anexos.