Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto fornecer os elementos necessários à elaboração do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para a contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação de Sistema Digital de Supervisão, Medição, Proteção e Controle – SDSMPC, com fornecimento de projeto executivo, treinamento, materiais e equipamentos, para as subestações Itapuã D’Oeste, Triunfo Entroncamento, Triunfo, Ji-Paraná I e Ouro Preto D’Oeste compreendendo o seguinte escopo de fornecimento:
Materiais e Equipamentos: fornecimento de (Painéis de Linha, Painéis de Trafo, Painéis de Banco de Capacitores, Painéis de Processamento e Comunicação de Dados, Painéis de Medição e Faturamento dos alimentadores, Painéis de Serviços Auxiliares Corrente Alternada, Painéis de Serviços Auxiliares Corrente Contínua, Cabos de supervisão, comando e força) e materiais e componentes necessários para instalação. Devem ser fornecidos também os Retificadores Modulares 220Vca/ 125Vcc conforme a distribuição abaixo:




  

Serviços inerentes ao fornecimento: Detalhamento do fornecimento (Wokstatement), Projeto Mecânico dos Painéis, Projetos Funcionais, Lógicos e de interligação, lista de material, configuração de telas do sistema supervisório SAGE, configuração e integração dos IEDs ao sistema SCADA SAGE, configuração e integração do SAGE COI, parametrização das proteções, Testes de Aceitação em Fábrica - TAF, lançamento de fibras óticas entre os IED’s, infraestrutura de redes de comunicação IEC 61850, Testes de Aceitação em Campo - TAC, lançamento e conectorização dos cabos de controle com equipamentos elétricos e painéis, montagem e instalação dos painéis, serviços de montagem e instalação em campo, treinamento da equipe da CONTRATANTE e documentação técnica e softwares necessários (sistema operacional).
O s fornecimentos dos SDSMPC deverá atender a documentação especificada abaixo no item 2.1, 2.2 e 2.3 anexa a este Termo de Referência.
2.1 Subestação Triunfo













  

2.2 Subestação Triunfo Entroncamento
2.3 Subestação Itapuã













  












  

Especificação Técnica do Carregador Semelhante a ET: 11167-SE-30-ET-4-0370- Retificador Modular 220Vca- 125 Vcc
R00
2.4 Subestação Ji-Paraná – Etapa Bay
2.5 Subestação Ouro Preto – Etapa Bay



Habilitação: Os licitantes deverão apresentar os documentos que comprovem a sua experiência e capacidade técnica para execução dos serviços de que trata o objeto deste Termo de Referência.
Para cada comprovação de qualificação técnica abaixo exigida, o licitante deverá informar a localização do(s) respectivo (s) documento (s) no processo.
Não serão aceitos atestados e certidões de acervos técnicos (CAT’s), que não contemplem no teor principal destes documentos, as características técnicas e construtivas exigidas nas alíneas abaixo ou do objeto deste termo de referência.
Também deverão ser apresentados os seguintes documentos:
23.1. Comprovações do registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente, nos termos do Art. 30, Inciso I, da Lei 8666/93, de 21/06/93;
23.2. Comprovação de que a LICITANTE possui em seu quadro funcional permanente, na data da entrega da Proposta Comercial, profissional de nível superior, engenheiro eletricista devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Acervo Técnico junto ao CREA que comprove ter executado o fornecimento e obras ou serviços objeto deste Termo de Referência;
A comprovação de o profissional pertencer ao quadro permanente da LICITANTE se fará por meio de:
a) Cópia da Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, no caso de empregado; ou
b)
Cópia do Contrato Social, no caso de sócio; ou
c)
Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum.
23.3. Acervo técnico do Engenheiro Eletricista, original ou cópia autenticada, expedido pelo CREA, comprovando sua experiência em planejamento e controle de implantação de sistema digital de supervisão, medição, proteção e controle – SDSMPC em subestação e linhas de distribuição de no mínimo 69 kV, abrangendo:
a)
Elaboração e execução de projeto executivo de sistema digital de supervisão, medição, proteção e controle – SDSMPC, e painéis de serviço auxiliar de corrente alternada e corrente contínua de linhas de distribuição de no mínimo 69 kV e subestações de no mínimo 69kV– 25MVA;
b)
Execução de serviços de instalação de equipamentos e materiais de sistema digital de supervisão, medição, proteção e controle – SDSMPC, e painéis de serviço auxiliar de corrente alternada e corrente contínua.
Página 30 de 40


Julgamento: 24.1. A classificação das Propostas será por ordem crescente de valor e orientadas pelo critério básico de MENOR PREÇO, conjuntos de SDSMPC licitados.
24.2. Para fins de julgamento e classificação, o valor unitário será obtido considerando o Preço Unitário com todos os impostos devidos, frete e ICMS de destino.