Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição e instalação de módulos de containers do tipo habitacional destinados a abrigar unidades administrativas e acadêmicas, tais como, centros acadêmicos, laboratórios experimentais, salas de aula e sanitários, para atender as demandas da Fundação Universidade de Brasília - FUB, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos no presente Edital e no Termo de Referência (Anexo I).

1.1.2. A licitação será dividida em Lote (Grupo), formado por itens, conforme tabela constante deste edital e do Termo de Referência (Anexo I), devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.2. Da especificação e quantitativo do Objeto: LOTE 01
1.3. Os Módulos habitáveis deverão seguir as seguintes especificações: 1.3.1. Módulo A (módulo esquerdo)
1.3.1.1. Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 e NR10.
1.3.1.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura. Sendo suprimida a parede lateral direita para junção modular.










  

1.3.1.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.
1.3.1.4. A vedação nas junções entre módulos deverá ser garantida por manta asfáltica ou polietileno.
1.3.1.5. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.
1.3.1.6. Piso e rodapé em manta vinílica, com emendas perfeitamente niveladas na junção de dois ou mais módulos.
1.3.1.7. Contra piso em compensado naval 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.1.8. Uma porta externa em alumínio na cor branco neve com fechadura, nas dimensões: 0,90 x 2,10m, uma janela de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 1,00 x 1,00m e uma janela de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00x1,00m.
1.3.1.9. Instalação elétrica e lógica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, 05 pontos de tomadas 220v; 05 pontos de tomadas de lógica.
1.3.1.10. . Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo I do Termo de Referência.
1.3.2. Módulo B (módulo direito)
1.3.2.1. . Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 e NR10.
1.3.2.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura. Sendo suprimida a parede lateral esquerda para junção modular.
1.3.2.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.

1.3.2.4. A vedação nas junções entre módulos deverá ser garantida por manta asfáltica ou polietileno.
1.3.2.5. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.
1.3.2.6. Piso e rodapé em manta vinílica, com emendas perfeitamente niveladas na junção de dois ou mais módulos.
1.3.2.7. Contra piso em compensado naval com no mínimo 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.2.8. Duas janelas de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00x1,00m.
1.3.2.9. Instalação elétrica e lógica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, 05 pontos de tomadas 220v; 05 pontos de tomadas de lógica e uma tomada de espera para ar condicionado tipo Split.
1.3.2.10. Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo II do Termo de Referência.
1.3.3. Módulo C1 (módulo central)
1.3.3.1. Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 E NR10.
1.3.3.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura. Sendo suprimidas as paredes laterais direita e esquerda para junção modular.
1.3.3.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.
1.3.3.4. A vedação nas junções entre módulos deverá ser garantida por manta asfáltica ou polietileno.
1.3.3.5. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.

1.3.3.6. Piso e rodapé em manta vinílica, com emendas perfeitamente niveladas na junção de dois ou mais módulos.
1.3.3.7. Contra piso em compensado naval 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.3.8. Duas janelas de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00 x 1,00m.
1.3.3.9. Instalação elétrica e lógica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, 04 pontos de tomadas 220v; 04 pontos de tomadas de lógica.
1.3.3.10. Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo III do Termo de Referência.
1.3.4. Módulo C2 (módulo central com hidráulica)
1.3.4.1. Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 E NR10.
1.3.4.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura. Sendo suprimidas as paredes laterais direita e esquerda para junção modular.
1.3.4.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.
1.3.4.4. A vedação nas junções entre módulos deverá ser garantida por manta asfáltica ou polietileno.
1.3.4.5. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.
1.3.4.6. Piso e rodapé em manta vinílica, com emendas perfeitamente niveladas na junção de dois ou mais módulos.
1.3.4.7. Contra piso em compensado naval 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.4.8. Duas janelas de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00x1,00m.

1.3.4.9. Instalação elétrica e lógica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, 04 pontos de tomadas 220v; 04 pontos de tomadas de lógica.
1.3.4.10. Instalação hidráulica completa com tubulação de PVC, torneira e sifão metálicos.
1.3.4.11. Instalação de 2 pontos hidráulicos, sendo: um lavatório em louça branca e um lava-olhos. Acessórios: papeleira e saboneteira.
1.3.4.12. Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo IV do Termo de Referência.
1.3.5. Módulo D (módulo único)
1.3.5.1. Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 E NR10.
1.3.5.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura.
1.3.5.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.
1.3.5.4. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.
1.3.5.5. Piso e rodapé em manta vinílica, com emendas perfeitamente niveladas.
1.3.5.6. Contra piso em compensado naval 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.5.7. Uma porta externa em alumínio na cor branco neve com fechadura, nas dimensões: 0,90x2,10m, uma janela de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 1,00x1,00m e uma janela de correr de duas folhas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00x1,00m.
1.3.5.8. Instalação elétrica e lógica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, 05 pontos de tomadas 220v; 05 pontos de tomadas de lógica e uma tomada de espera para ar condicionado tipo Split.

1.3.5.9. Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo V do Termo de Referência.
1.3.6. Módulo E (sanitário masculino / PNE)
1.3.6.1. Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 E NR10.
1.3.6.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura. Parede interna e divisórias confeccionadas da mesma forma. Divisórias de boxes com altura de 1.80m.
1.3.6.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.
1.3.6.4. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.
1.3.6.5. Piso e rodapé em manta emborrachada, com emendas perfeitamente niveladas.
1.3.6.6. Contra piso em compensado naval 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.6.7. Duas portas externas em alumínio na cor branco neve com fechadura e mola, nas dimensões: 0,90x2,10m, duas janelas basculantes altas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00x0,30m, altura 1,80m e uma porta interna em alumínio na cor branco neve com tarjeta, nas dimensões: 0,60x1,60m, erguida 20cm do piso.
1.3.6.8. Instalação elétrica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, um para cada ambiente
1.3.6.9. Instalação hidráulica completa com tubulação de PVC, torneiras, sifões, válvulas e barras de apoio PNE metálicas.
1.3.6.10. Louça sanitária branca, sendo: três lavatórios, dois vasos sanitários e um mictório. Acessórios: papeleiras e saboneteiras.
1.3.6.11. Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo VI do Termo de Referência.

1.3.7. Módulo F (sanitário feminino / PNE)
1.3.7.1. Container com medidas externas de 6,12m comprimento x 2,44m largura x 2,85m altura, altura interna mínima de 2,40m, adequado às normas NR18 E NR10.
1.3.7.2. Confeccionado com paredes em painéis termo isolantes em EPS auto extinguível, com manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapas de aço galvanizadas pré-pintadas na cor branco neve, com no mínimo 50mm de espessura. Parede interna e divisórias devem ser confeccionadas da mesma forma. Divisórias de boxes com altura de 1.80m.
1.3.7.3. Teto em painel tipo sanduíche com isolamento em manta de lã de vidro, revestidos em ambas as faces por chapa metálica galvanizada com no mínimo 50mm de espessura, estruturado em metalon, sistema de recolhimento de águas pluviais através de tubos embutidos nos quatro cantos da estrutura.
1.3.7.4. Estrutura em perfil de aço carbono dobrado com 3mm de espessura e pintado na cor branco neve.
1.3.7.5. Piso e rodapé em manta emborrachada, com emendas perfeitamente niveladas.
1.3.7.6. Contra piso em compensado naval 18mm, com tratamento anti-fungos, estruturado sobre longarinas de aço.
1.3.7.7. Duas portas externas em alumínio na cor branco neve com fechadura e mola, nas dimensões: 0,90x2,10m, duas janelas basculantes altas em alumínio na cor branco neve, em vidro, nas dimensões: 2,00x0,30m, altura 1,80m e duas portas internas em alumínio na cor branco neve com tarjeta, nas dimensões: 0,60x1,60m, erguida 20cm do piso.
1.3.7.8. Instalação elétrica aparente, com eletrodutos e caixas de PVC, dois pontos de iluminação no teto com luminárias de 2 x 32w, um para cada ambiente
1.3.7.9. Instalação hidráulica completa com tubulação de PVC, torneiras, sifões, válvulas e barras de apoio PNE metálicas.
1.3.7.10. Louça sanitária branca, sendo: três lavatórios e três vasos sanitários. Acessórios: papeleiras e saboneteiras.
1.3.7.11. Toda a descrição deve atender o layout do módulo, conforme anexo VII do Termo de Referência.

Prefeitura do Campus/ DIRAD/CCL 2 - ANEXOS DO EDITAL



Habilitação: 12.1. A comprovação da habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e da regularidade fiscal poderá ser realizada através do cadastramento e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, nos termos dos Decretos n.

3.722, de 09/01/01 e n. 4.485, de 25/11/2002 e alterações; da Instrução Normativa n. 05, de 21/07/95, do extinto Ministério da Administração Federal e reforma do Estado – MARE. 12.1.1. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados pelos interessados em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos/entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG.