Objeto: 1.1. Aquisição de Grupo Gerador de energia para o Complexo Aduaneiro da Ponte Binacional Brasil- Guiana Francesa, Oiapoque-AP, com fornecimento e instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:


  

Vcc. Estas deverão vir acompanhadas de carregadores de baterias e devem estar em flutuação com a rede elétrica;
• Sistema de Exaustão:
• Sistema Exaustor com cabine, silencioso tipo hospitalar de alto rendimento, segmento elástico em aço inoxidável para absorver vibrações e dilatações térmicas, tubulação de escapamento de gases em tubo industrial e demais acessórios como suporte de sustentação, curvas e flanges;
•
O sistema de exaustão deverá incluir conexão flexível; silenciador com atenuação de 65 db e dutos de exaustão;
• Deverá ser previsto, onde necessário, proteção pessoal, conforme especificação aplicável e instalação com isolamento térmico dentro da sala;
• Deverá ser incorporado um sistema de pré- aquecimento de água do motor controlado termostaticamente, a fim de manter a mínima temperatura especificada pelo fornecedor para possibilitar uma partida rápida;
•
A fim de limitar a transmissão de vibração, deverá ser previsto sistema de anti-vibração duplo, deverão ser incluídas conexões flexíveis. Toda conexão flexível deverá ser ser do tipo armado e ter resistência ao fogo. • Gerador Síncrono, Excitatriz:
•
Tipo: Síncrono, trifásico, cargas deformantes;
• Excitação: excitatriz rotativa sem escovas (Brushless) com regulador automático de tensão montado ao gerador;
•
Se A Potência alternada stand by: de no mínimo 250 KVA;
•
Se B Potência alternada stand by: de no mínimo 250 KVA;
• Tensão: 220V
• Frequência: 60 Hz
• Ligação: estrela-triângulo;
•
Número de pólos/rpm: conforme fabricante;
Grau de proteção: IP 23;
•
Classe de Isolamento: H(180° C);
• Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais ou menos 2% para carga, constante em toda faixa de carga;
•
Refrigeração: ventilador centrífugo montado no próprio eixo;
• Proteção: disjuntor de proteção montado próximo ao alternador;
•
Unidade de Supervisão de Corrente Alternada
•
Finalidade: destinada à supervisão de um sistema CA formado por uma fonte prIncipal (rede) e uma fonte de emergência (grupo) que alimenta todas as cargas do empreendimento que não devam sofrer interrupção prolongada;
• Gabinete: Tipo armário metálico suto sustentado aberto na base, com porta frontal dotado de trinco,

pintura anticorrosiva, acabamento a base de epoxi.
•
Tensão de alimentação CA: 200V
• Frequência: 60 Hz
• Comando: Chave de transferência automática microprocessada
•
Seletora de operações: manual, automático e teste:
• Botoeira liga/desliga carga rede
• Botoeira liga/desliga carga grupo
• Botoeira teste de led's
• Botoeira parada de emergência
Sinalizações:
• LP1 – Rede alimentando
• LP2 – Rede alimentando
• LP3 – Grupo alimentando
•
LP4 – Defeito no grupo
•
LP5 – Defeito no retificador
As sinalizações serão através de display de cristal líquido na USCA, que possuirá um painel de interface intuitiva ao operador no idioma português, com botões de membrana sensível ao toque para sua operação e navegação nas telas, que permita o controle completo do grupo gerador, medições, notificação de falhas, configurações e diagnósticos.
Alarme Sonoro: uma sirene eletrônica será acionada quando ocorrer funcionamento anormal do grupo motor gerador; Diversos: régua de bornes, sistema de controle automático, fusíveis, contatores auxiliares e retificador para carga de baterias;
Módulo: sistema microprocessado de controle e supervisão;
• O módulo de controle e supervisão deverá: possuir sincronismo digital de frequência e controle de tensão; Registro de falhas e eventos, com data e hora do ocorrido; monitoramento e proteção do grupo gerador, monitoramento das baterias do grupo gerador. Acessórios:
• Deverão ser previstos no mínimo:Suportes de isolamento (onde necessário); Suportes de Tubulações (onde necessários); Placas de identificação para cada base de equipamento; Grelhas de aterramento para cada base de equipamento; Equipamento para troca de óleo lubrificante sendo bomba, mangueira de 3 (três) metros de comprimento e acessórios.
Placas de identificação:
• Deverão ser previstas uma para a unidade e uma individual para cada equipamento e instrumento constante de cada unidade. Esta deverá ser visível e estar localizada em posição de fácil acesso.
• Deverão ser enviados os desenhos “como fabricados” (“as Built”)
•
Instalação de 1 (um) disjutor no QGBT;
•
Instalação de placas de sinalização e advertência
1.2.
TESTES EM FÁBRICAS: Na fábrica deverão ser realizados os seguintes testes: Teste de rigidêz dielétrica; Teste de isolamento; Teste de funcionamento manual paralelo da USCA (partida, parada, liga, carga do grupo. Desliga carga do grupo); Teste de funcionamento automático (parte gerador, assume a carga) – Via CLP simulando sinal de transferência; Parada de emergência (em

manual e automático); instrumentação (durante os testes); Testes de defeitos (simulação de operação de sensores); Testes de defeitos (simulados defeitos para sinalização na USCA e no painel remoto simultâneamente); Inspeção visual, acessórios, acabamento e pintura;
1.3.
TESTES EM OBRA: Na obra deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes testes: Teste de funcionamento manual individual; Teste de funcionamento manual paralelo; Teste de funcionamento paralelo; Testes de todas as funções do software previstos para a USCA; Teste de autonomia para capacidade máxima do tanque de diesel;
1.4. GARANTIA DO PRODUTO
1.4.1. A Licitante vencedora fornecerá garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do término da Garantia Legal.
1.4.1.1. A Garantia Legal é a estabelecida pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor), Lei nº 8.078, de 11/09/1990, e independe de previsão em contrato. 1.4.1.2. A Garantia Legal para bens duráveis é de 90 dias a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo conforme item 4 deste Termo de Referência.
1.4.1.3. Os equipamentos que compõe o grupo gerador, deverão ter certificado e garantia integral contra defeitos de projeto, fabricação, instalação e desempenho inadequado.
1.4.1.4. A Garantia deverá incluir peças de reposição, mão de obra, atualizações de sistemas operacionais dos equipamentos fornecidos, com a disponibilização de novas versões por necessidade de correção de problemas ou implementação de novas funcionalidades;
1.4.1.5. Durante o prazo de garantia, deverá a empresa fornecer, sem ônus à contratante, qualquer atualização de “firmware” instalação, configuração ou reconfiguração de “software” utilizado nos equipamentos que compõem o grupo gerador;
1.4.1.6. A assistência técnica em garantia consiste em:
a) Reparar eventuais falhas dos equipamentos, mediante substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos;
b) Sanar todos os vícios e defeitos da solução;
1.4.1.7.
O serviço de suporte técnico durante o período de garantia deverá independente de configuração ou política de comercialização do fabricante, prover obrigatoriamente:
a) Substituições de peças ou componentes defeituosos;
b)Atualizações corretivas e evolutivas de firmware ou software;
c) Ajustes e configurações conforme manuais e normas técnicas do fabricante;
d) Demais procedimentos destinados a recolocar a solução em perfeito estado de funcionamento;
e) Fornecimento de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre a administração, configuração ou utilização do equipamento.

1.4.1.8. Os serviços de assistência técnica em Garantia deverão ser executados por profissionais certificados pelos respectivos fabricantes dos produtos ofertados obedecendo as melhores práticas estabelecidas;
1.4.1.9 Os serviços de assistência técnica em garantia deverão ser realizados, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, no horário comercial ou conforme combinado com a Contratante.
1.4.1.10 A assistência técnica contemplará o fornecimento de peças e mão de obra, sem qualquer ônus para o Contratante.
1.4.1.11. Os serviços de assistência técnica deverão ser realizados pela própria contratada ou autorizados por este mediante declaração expressa, prestados no local de entrega e instalação dos equipamentos.
1.4.1.12. A contratada será responsável pelo custeio do deslocamento do profissional ao local da prestação de serviço de manutenção, bem como por todas as despesas de transporte, diárias, hospedagem, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos noas atendimentos dos chamados técnicos.
1.4.1.13. Para fim de esclarecimento de dúvidas relativas aos itens fornecidos, bem como orientação e acompanhamento da solução de problemas, a contratada deverá fornecer um número telefônico e e-mail ao CONTRATANTE para contato com a central de atendimento da CONTRATADA.
1.4.1.14. O término do atendimento com a solução do problema detectado não poderá ultrapassar o prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da abertura do chamado técnico.
a) Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso, em perfeitas condições de funcionamento, no local onde se encontra instalado, estando condicionado à aprovação do CONTRATANTE;
b) O atendimento no prazo estipulado se justifica pela finalidade precípua da manutenção do funcionamento do Complexo Aduaneiro da Ponte Binacional Brasil- Guiana Francesa, Oiapoque-AP, nos casos de ausência de fornecimento de energia elétrica pela concessionária pública, garantindo a segurança predial e a efetiva prestação dos serviços públicos.
1.4.1.15. Antes de findar o prazo fixado no subitem anterior, a contratada poderá formalizar pedido de prorrogação, devidamente fundamentada e comprovada, cujas razões expostas serão examinadas pelo Contratante, que decidirá pela dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato.
1.4.1.16. Decorridos os prazos estipulados sem o devido atendimento, fica o contratante autorizado a contratar serviços emergenciais de suporte técnico e repassar todos os custos diretos e indiretos para a Contratada, sem prejuízo da apuração das penalidades cabíveis;
1.4.1.17 A Contratada deverá trabalhar, ininterruptamente, na solução do problema até que o equipamento esteja novamente operando em regime normal de produção. 1.4.1.18 O acompanhamento da prestação de serviço deverá ser por meio de um número de protocolo fornecido pela Contratada no momento da abertura da solicitação.

1.4.1.19 Caso o serviço de assistência técnica da garantia não possa ser executado nas dependências do Contratante, o equipamento avariado poderá ser removido para a Assistência Técnica da Contratada, mediante justificativa por escrito e aceita pela Contratante, observando a seguinte exigência:
a) O equipamento somente poderá ser retirado com autorização expressa de saída do equipamento, emitida pelo Contratante e por pessoa ou empresa designada pela Contratada; b) A saída do equipamento só poderá ser autorizada mediante substituição por outro equivalente ou de superior configuração, durante o período de reparo;
c) A devolução de qualquer equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao Contratante;
1.4.1.20 Toda e qualquer substituição de peças e componentes, sem ônus para o Contratante, deverá ser acompanhada por servidor, fiscal designado da Contratante, o qual autorizará a substituição das peças e componentes.
a) As peças e componentes substituídos deverão ser novos e de primeiro uso, sendo originais do fabricante do equipamento;
b) Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a contratada deverá gerar documento relatando as substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.
1.4.1.21 A Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar à causa do inadequado e a ação devida para a sua correção.
1.4.1.22 O Fabricante será responsável pelo projeto de processo, mecânico, eletrônico e detalhamento de cada equipamento conforme dados de operação e projeto especificados. O atendimento desta especificação não isentará o licitante vencedor da responsabilidade pelo fornecimento de mão de obra e materiais adequados para atender às condições de operações requeridas. O fabricante do equipamento será responsável pelo acionamento. O conjunto deverá ser fornecido totalmente montado e alinhado, estando pronta para instalação e operação.
1.5 DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS A SEREM APRESENTADAS NO ATO DA ENTREGA DEFINITIVA DOS ESQUIPAMENTOS
1.5.1 Fornecimento, em língua portuguesa, de:
1.5.1.1 Especificações técnicas e manuais de operação e manutenção preventiva de todos os equipamentos que compõem o grupo gerador, incluindo operação em software;
1.5.1.2 Diagramas de ligação;
1.5.1.3 Documentação técnica de todos os componentes do grupo gerador;
1.5.1.4 Certificado de Garantia integral devidamente preenchido com dados de identificação do grupo gerador e com informação da nota fiscal a que se refere;
1.5.1.5 Relatório de partida devidamente preenchido e assinado pelo técnico, com indicação das medições e testes;
1.5.1.6 Outros documentos técnicos relacionados ou exigidos nestes termos;
1.6 SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS PELA CONTRATADA

1.6.1 A contratada, antes da execução dos serviços, deverá verificar se existem pontos relevantes de interferência das instalações propostas, tais como as instalações elétricas, hidráulicas, incêndio existente e providenciar sua remoção ou realocação, de modo a sanar intervenções;
1.6.2 As instalações de incêndio ou hidráulicas, após sua retirada, deverão ter seus segmentos restantes vedados com tampa na extremidade, com uso de cap ou outra forma mais adequada de fechamento;
1.6.3 A contratada deverá providenciar a passagem de novo cabeamento elétrico para interligação aos quadros existentes na Subestação, conforme definido em projeto, além da instalação de novo leito de cabos, fixação nos quadros elétricos através de conectores de pressão, dentre outros serviços; 1.6.4 A fixação de conectores de pressão aos cabos e barramentos deverá ser realizada com material e ferramenta;
1.6.5 Em virtude da instalação de novo leito para passagem do cabeamento até a subestação, necessário que se faça ampliação do rasgo em alvenaria sobre a porta de acesso, devendo sua execução ocorrer somente após a devida proteção de todos os quadros existentes na subestação, visando evitar que os detritos como do cimento e concreto, afetem, mesmo que indiretamente, qualquer de seus componentes, disjuntores ou fiação.
1.6.6 Após a execução das obras civis na subestação, deverá a contratada realizar minuciosa limpeza na área;
1.6.7 Se for necessário o desligamento da subestação para a realização destes serviços, deverá a contratada executá-lo somente em dias sem expediente, sendo previamente solicitado ao executor do contrato.
1.6.8 A contratada deverá providenciar todos os serviços e materiais necessários à ligação do escapamento do novo grupo gerador até a área externa do prédio;
1.6.9 O sistema de escapamento deverá conduzir com segurança os gases provenientes da queima de combustível para fora do edifício, dispersando a fumaça e fuligem por meio de dutos, isolados através de manta de fibra cerâmica aluminizada, com diâmetro conforme recomendações do fabricante, observada a necessidade de evitar restrição ao seu dimensionamento, visando evitar o aumento no consumo de combustível;
1.6.10 Na saída do escapamento, deverá ser instalado um sistema de proteção, através de tampa basculante ou ponta de proteção contra chuva, conforme o caso ou recomendações do fabricante; 1.6.11 O sistema deverá ser todo isolado termicamente, com manta de fibra cerâmica aluminizada ou similar, fixada através de cinta, conexões, suportes e materiais adequados.
1.7. A contratação tem o valor de referência de R$ 234.300,00 (Duzentos e trinta e quatro mil e trezentos reais). Este valor estimado foi apurado tendo como parâmetro a média dos preços praticados no mercado em pesquisa de preços constante no processo em epígrafe.