Objeto: 7.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
7.1.1. A execução do objeto a ser contratado seguirá a estimativa do seguinte cronograma:
https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=451804&infra_sistema=… 2/19

7.1.2. As datas informadas no cronograma do item 8.1.1 são de caráter estimativo. As datas de emissão dos pedidos permanecerão vinculadas às necessidades dos serviços pela CONTRATANTE.
7.2 - PERFURAÇÃO DO POÇO
7.2.1. Profundidade:
A profundidade prevista para o poço é da ordem de 200 m, salvo ocorrerem condições hidro geológicas naturais, favoráveis, para a continuidade da perfuração, ou mesmo a sua paralização a determinada profundidade, julgada tecnicamente suficiente, em função da demanda de água prevista, decisão a critério da Contratante, a UFOP.
7.2.2. Diâmetros da Perfuração:
Prevê-se o diâmetro da perfuração de 12” (300mm), ao longo da maior parte de toda a coluna de perfuração, a qual se presume atravessar corpos de rocha intemperizada a semi-decomposta, com suas paredes instáveis, intercaladas com rochas alteradas a eventualmente frescas, produzindo partículas sólidas nas zonas de percolação de água subterrânea. O trecho basal da perfuração, entre 180m e 240m de profundidade, em que se presume, possa atravessar domínio litológico de quartzito fresco, fraturado e produtor de água limpa (sem intercalações de termos pelíticos fraturados e decompostos), poderá eventualmente ser reduzido para 8” (200mm).
7.2.3. Diâmetro Mínimo do Revestimento (tubo liso e filtro):
O diâmetro útil mínimo (diâmetro interno) do poço deverá ser de 6” (150mm), em função da demanda de água e características da bomba submersa (ou motobomba com eixo prolongado).
7.2.4. Revestimento de tubo liso:
O poço será revestido com tubo de 6” PVC Geomecânico Classe Reforçado.
7.2.5. Filtro e Pré-filtro
Serão utilizados filtros e pré-filtros (anel externo mínimo de 6” PVC Geomecânico Classe Reforçado) na coluna de revestimento do poço, nos trechos atravessados que apresentarem-se indicativos de produção de água. Pré-filtros de areia quartzosa selecionada, na situação em que o poço venha apresentar problemas potenciais de desmoronamento e/ou em casos de atravessar espessa cada detrítica com material friável e/ou inconsolidado.
7.2.6. Tubo de preenchimento do anel externo de Pré-filtro:
Disposição de um tubo de preenchimento de pré-filtro, de 1 ½” (37,5mm) de diâmetro, no espaço anelar até atingir o topo da coluna de pré-filtro, para o caso de eventual necessidade de reposição de pré-filtro, ao longo da vida útil do poço.
7.2.7. Selo sanitário do anel externo de Cimentação do poço:
A proteção sanitária do poço deverá ser executada mediante o preenchimento do anel externo ao revestimento, de 3” (75mm) relativo ao diâmetro de perfuração de 12” (300mm) e ao diâmetro do tubo de revestimento de 6” (150mm), conforme detalhado a seguir, no item de “acabamento” do poço. 7.2.8. Amostragem litológica
Durante a perfuração do poço, deve-se realizar a amostragem sistemática dos terrenos atravessados em intervalos de 2 metros, e em cada mudança de litologia, para descrição completa do material, relacionando a amostra à profundidade.
As amostras serão condicionadas em caixetas próprias de guarda de amostras de calha, devidamente numeradas em ordem de profundidade de perfuração, ou em sacos plásticos, contendo na etiqueta a referência do projeto, número do poço e a profundidade ou intervalo amostrado (em metros).
7.2.9. Medidas de nível d’água
A empresa de perfuração contratada fará medidas diárias de nível d’água no poço antes do início dos trabalhos de perfuração; atividade normalmente ao encargo do sondador que mantém junto ao poço um caderno de anotações para o registro dos eventos de interesse à execução da obra.
7.2.10. Verticalidade e alinhamento do poço
O poço deverá ser vertical, de maneira que um desvio maior que 3% não será aceito pela Contratante.
7.2.11. Acabamento
https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=451804&infra_sistema=… 3/19

Após a sua conclusão, a boca do poço deverá ficar fechada e protegida, permitindo apenas a introdução de um medidor de nível, de uma polegada de diâmetro com niple de rosca. Deverão ser cimentados o espaço anular entre a parede do poço e o revestimento, bem como a base do poço que terá um tampão próprio.
A cimentação a partir da superfície será em calda de cimento (27 L água p/ 50kg cimento tipo Portland), nos primeiros 20 m (vinte), como proteção sanitária (selo sanitário). A laje de proteção, à superfície do terreno e circunscrita ao tubo do revestimento do poço, poderá ser construída em concreto, no traço de 3:1.
7.2.12. Boletim Diário
Para maior controle e acompanhamento dos serviços, e a fim de permitir um tratamento estatístico sobre as velocidades de perfuração, tempo gasto em manobras, frequência de interrupção, devido às dificuldades de perfuração, desgaste de equipamento e rendimentos horários, dentre outras informações relevantes e ocorrências ao longo das etapas de perfuração, completação, desenvolvimento, testes de bombeamento e instalação do conjunto motobomba submersa, torna-se necessária a apresentação de um boletim diário das sondagens ou perfurações, onde deverão conter essencialmente: profundidade inicial e final, avanço diário, nível d’água, diâmetros, amostras coletadas e hora de coleta, hora de paralisação e os motivos, tempo em perfuração, profundidade de entrada d’água, tempo de manobra, variações acentuadas do nível d’água e outros.
7.2.13. Desenvolvimento e Desinfecção
Após a perfuração e completação, o poço será desenvolvido, com os equipamentos de bombeamento da empresa contratada, a fim de propiciar uma perfeita conexão com o aquífero. Nas operações de desenvolvimento deverão ser utilizados os métodos de pistoneamento por um período mínimo de 24 horas e de bombeamento com ar comprimido, durante um período mínimo de 24 horas ou até que ocorra a limpeza total da água. O compressor de ar deverá ter capacidade para bombear no mínimo 50 m3/h de água proveniente do poço. Além do compressor, serão necessários 20 a 30 m de tubo de 3” para condução e descarga da água bombeada longe do poço. A injeção de ar deverá ser feita com tubos de 1 ½”.
Somente após o perfeito desenvolvimento (resíduo sólido máximo de 10mg/L, conforme a norma) é que deverão ser realizados os ensaios finais de bombeamento/teste de produção, bem como a sua desinfecção mediante cloração ou produtos similares.
7.2.14. Relatório Final
Após a conclusão do poço será preparado pela Contratada um “Relatório Final do Poço” contendo todas as informações coletadas no decorrer da perfuração e completação.
7.3 - ENSAIOS DE BOMBEAMENTO: 7.3.1. Definição dos Objetivos
Os ensaios de bombeamento destinam-se à determinação dos parâmetros hidrodinâmicos do sistema aquífero captado e da capacidade de produção do poço testado. Prevê-se um teste de aquífero de 36 horas de duração, ininterruptas, com escalonamentos de vazão, podendo o mesmo ser estendido de modo contínuo, para 48h ou mais, se julgado necessário.
Deverá ser realizado o teste de interferência entre os poços. "Para sistema de poços, os ensaios de vazão devem considerar a interferência entre eles." 7.3.2. Procedimentos e Métodos
Após a etapa de limpeza e desenvolvimento do poço, deverá ser instalada a bomba submersa a uma profundidade compatível com as condições de bombeamento, com capacidade de vazão estimada em 50 m3/h, ou valor adverso, dadas as avaliações preliminares realizadas com o compressor durante a etapa de desenvolvimento/limpeza do poço. Deverá ser descido e fixado à coluna da bomba, um tubo condutor de ½” ou 1”, para introdução do fio do medidor de nível.
O rebaixamento e a recuperação do nível d’água, deverão ser medidos a intervalos iniciais de 1 minuto, sendo subsequentemente dilatados ao longo do desenvolvimento do teste, segundo uma frequência de escala de ciclo logarítmico, a exemplo: 1’, 2’, 3’, 4’, 5’, 6, 8’, 10’, 12’, 15’, 18’, 20’, 30’, 40’, 50’, 60’, 80’, 90’, 100’ 120’, 150’, 180’, 200’, 300’, etc.
Os tempos de medição dos níveis d’água deverão ser cronometrados.
As vazões de bombeamento deverão ser sistematicamente aferidas nos tempos pré-estabelecidos de medição dos rebaixamentos dos níveis d’água no poço bombeado. Os testes escalonados, no mínimo 3 estágios de 3 horas de duração, têm o objetivo de estabelecer a curva característica do poço.
Caso, por algum motivo de ordem técnica e/ou operacional por conta da Contratada, a execução dos serviços de testes de bombeamento seja interrompida, estes serviços serão invalidados pela Contratante; devendo ser refeita a sua execução, procedendo-se na espera da recuperação total do nível d´água do poço (nível estático, em repouso), para o adequado reinício dos testes, em conformidade com as especificações da frequência dos tempos ininterruptos de medições de nível d´água. Deste modo, este tempo de espera, para reinício dos trabalhos, não poderá ser computado na medição deste serviço, pela Contratada.
7.3.3. Equipamentos
Para a realização dos testes de bombeamento serão necessários os seguintes equipamentos básicos:
Uma bomba submersa a ser dimensionada conforme teste expedito realizado na fase de desenvolvimento, com um compressor de ar com capacidade inicialmente estimada de 50 m3/h.
As vazões deverão ser controladas com o registro da bomba e medidas mediante um tubo de Pitot devidamente graduado, ou mesmo com um hidrômetro, e em último caso, através de tambor de volume conhecido a cada 5 minutos, na primeira hora do teste, e a posteriormente a cada 10 minutos.
Cronômetros e medidores elétricos de nível d’água, para medições sistemáticas dos rebaixamentos e recuperações durante os bombeamentos. 7.3.4. Duração
Os testes serão realizados por períodos variáveis, ininterruptos, de 9 a 36 horas ou mais, dependendo das condições hidrodinâmicas existentes. Se ocorrer parada de bombas, medir-se-á a recuperação até que esta seja completa, recomeçando-se, em seguida, a prova de bombeamento. 7.3.5. Relatório Final
https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=451804&infra_sistema=… 4/19

17/10/2022 10:05
SEI/UFOP - 0408486 - Termo de Referência
Após a conclusão do teste de bombeamento a Contratada emitirá o “Relatório Final do Teste de Bombeamento” contendo todas as informações coletadas no decorrer do teste, bem como as conclusões sobre a capacidade de produção do poço e a curva de rebaixamento e recuperação.