Objeto: 2.1 Automação do sistema de bombeamento e dos principais Componentes do sistema:
• Duas bombas de 3 CV, comandadas por motor Elétrico 3Ф tipo assíncrono de 3 CV, as quais mantêm as linhas de água potável para o prédio de apoio e prédio de comando da Operação com pressão de uso normal em toda a Subestação de Vila do Conde;
• Duas bombas de 3 CV, comandadas por motor Elétrico 3Ф tipo assíncrono de 3CV, as quais mantêm as linhas de água potável para o compensador síncrono com pressão normal em toda a Subestação de Vila do Conde;
• Duas bombas tipo JOCKEY de 3 CV, comandadas por motor Elétrico 3Ф tipo assíncrono de 3CV, as quais mantêm as linhas de hidrantes com baixa pressão em toda a Subestação de Vila do Conde;
• Uma bomba submersa de 3 CV, para retirada de água do poço e abastecimento das cisternas 01 e 02, que armazenam a água que será distribuída a todos os sistemas da SE Vila do Conde(Bomba já existente);
• Uma bomba de 8 CV (Bomba principal), comandada por motor Elétrico 3Ф tipo assíncrono de 40 HP/440 V acionado por SOFT STARTER. Esta bomba alimenta as linhas de hidrantes com alta pressão para toda a Subestação de Vila do Conde, para o caso em que esta pressão venha a cair abaixo da faixa ajustada.
• Uma bomba de 8 CV (Bomba Reserva), comandada por motor Diesel tipo PERKINS de 82 CV, a qual aciona as linhas de hidrantes com alta pressão para toda a Subestação de Vila do Conde, em caso de falha na bomba elétrica principal.

TERMO DE REFERÊNCIA OTPV RC 10052886 ANEXO 04 – PE01060050
2.2 Noções Básicas do Projeto de Instalações Elétricas e Automação.
•
Segue abaixo os CROQUIS DO PROJETO a ser executado:
Sistema de abastecimento de água Sistema de pressurização

TERMO DE REFERÊNCIA OTPV RC 10052886 ANEXO 04 – PE01060050
Desenho básico desde o poço, passando pelas cisternas, até á caixa d’água dos compensadores síncronos.
Configuração básica do painel de comando do sistema anti-incêndio. Equipamentos na parte superior do painel (ver desenho acima);
1- Disjuntor principal 160A/500VCA.
2- Relé de supervisão trifásica
3- Fonte de 24VDC para o CLP
4- CLP
5- 2(Dois) carregadores de baterias
6- 4(Quatro) transformadores 440/220VCA - 0,250KVA
2.3. Resumo do funcionamento
• Bomba submersa – Responsável pelo abastecimento das cisternas (1 e 2), sendo acionada por controlador programável e através do contator C5. O contator C5 recebe comando de fechamento automático do controlador sempre

TERMO DE REFERÊNCIA OTPV RC 10052886 ANEXO 04 – PE01060050
que o nível mínimo(programado) de água nas cisternas for atingido. O controlador recebe esta informação dos transmissores de nível instalados nas cisternas.
• Bombas de água pótável1 e 2 – Devem manter constantemente pressurizado o sistema de água potável para os edifícios de administração e comando e controle (ECC). as bombas 1 e 2 funcionarão alternadamente e caso uma delas apresente defeito durante funcionamento imediatamente a outra é acionada desligando e intertravando a.
• Bombas do compensador síncrono 1 e 2 – Abastecem a caixa d’água do compensador síncrono automaticamente pelo comando das boias de nível superior e nível inferior, chegando estas informações de nível ao plc por intermédio dos relés de nível (superior e inferior). qualquer falha de desempenho da bomba que estiver ativa imediatamente acionará a bomba de retaguarda (1 ou 2), desativando a bomba defeituosa e um contato de saída de alarme deve informar a falha para edifício de comando e controle (ECC).
• Bombas de pressurização 1 e 2 – Responsáveis em manter pressurizado o sistema de água para combate à incêndio (hidrantes). As bombas 1 e 2 funcionarão alternadamente em intervalos de 10 horas. Caso uma delas apresente defeito durante funcionamento, imediatamente a outra (bomba de pressurização 1 ou 2) é acionada desligando e intertravando a bomba defeituosa.
• Bomba de incêndio - Entrará em funcionamento sempre que pelo menos um dos hidrantes estiver sendo utilizado (ligado). O “PLC” será informado pelo transmissor de pressão instalado na tubulação de incêndio, que o “set point” foi atingido e deve colocar a bomba de incêndio em funcionamento. As bombas de pressurização serão desligadas.
• Bomba de incêndio – 02 (motor diesel) – Estando a bomba de incêndio 01 em funcionamento, e por algum motivo a mesma venha a falhar, como por exemplo, falta de tensão em uma fase(informação do supervisor trifásico), entrará automaticamente em funcionamento a bomba de incêndio 02, com a partida do motor a diesel, desligando (intertravando) a bomba de incêndio – 01. Quando reestabelecida a tensão de 440VCA e depois de uma temporização de 5 min., liga a bomba de incêndio - 01 (motor elétrico) desligando a bomba de incêndio – 02. Alguns dos possíveis defeitos para que ocorra este

TERMO DE REFERÊNCIA OTPV RC 10052886 ANEXO 04 – PE01060050
automatismo seria uma subtensão de 440vca, falta de fase e sobrecorrente por curto-circuito do motor da bomba de incêndio – 01.
a “IHM” dos “PLC” deve mostrar o nível de água nas cisternas sempre atualizado, indicação das bombas em funcionamento e indicação de alarme mantido. O fornecedor deverá entregar todos os desenhos.
2.4. Descrição dos serviços a serem executados:
• Modernização de toda a parte elétrica e automação dos processos da casa de bombas, compreendendo o Sistema anti-incêndio e de água potável da SE Vila do Conde;
•
Retirada dos antigos quadros elétricos de alimentação dos sistemas e instalação de quadros elétricos novos;
• Comando automático das bombas do sistema: O comando dos principais componentes do sistema será executado por Controlador lógico Programável, e a pressão na rede de hidrantes será mantida pelas bombas tipo JOCKEY. Abaixo o descritivo do comando de cada bomba:
• BOMBA SUBMERSA – Responsável por abastecer as cisternas (1 e 2): será acionada por Controlador lógico Programável. O contator C5 recebe comando de fechamento automático enviado pelo controlador sempre que o nível mínimo de água (programado) seja atingido e detectado pelo sensor de nível.
• BOMBAS 1 E 2 DE ÁGUA POTÁVEL – Devem manter constantemente pressurizado o sistema de água potável para os edifícios de administração e Operação (ECC), sempre que pelo menos uma tomada d’água estiver sendo utilizada.
Obs.: O automatismo de controle de nível da caixa d’água do prédio da operação será realizado com a utilização de boias e relés de nível(acresentar novo acionamento automático de nível).
As bombas 1 e 2 funcionarão alternadamente em intervalos de 24 horas. Caso uma delas apresente defeito durante o funcionamento, a outra bomba será acionada imediatamente, desligando e impedindo tentativas de acionamento da bomba defeituosa.
BOMBAS 1 e 2 DO COMPENSADOR SÍNCRONO – Estas bombas abastecem a caixa d’água do sistema de refrigeração dos compensadores síncronos, de forma automática pelo comando das bóias de nível superior e inferior. 5

TERMO DE REFERÊNCIA OTPV RC 10052886 ANEXO 04 – PE01060050
Chegando estas informações de nível ao controlador lógico programável por intermédio dos relés de nível (superior e inferior).
Para qualquer falha de desempenho da bomba que estiver em serviço, imediatamente a bomba de retaguarda será acionada, desativando a bomba defeituosa e um contato de saída de alarme deve sinalizar a falha para o edifício de comando e controle (ECC).
• BOMBAS 1 E 2 DE PRESSURIZAÇÃO – Bombas tipo Jockey centrífuga multi estágio ME-BR 1840 3,0cv trifásico 220/380/440/760V, responsáveis em manter a pressão do sistema de água para combate a incêndio (hidrantes) entre 3 e 5kg/cm².
• BOMBA PRINCIPAL DE INCÊNDIO (MOTOR ELÉTRICO) – Esta bomba entrará em funcionamento sempre que pelo menos um dos hidrantes estiver sendo utilizado. O comando de funcionamento será dado através de controlador programável, o qual será informado pelos sensores de pressão 01 e 02 instalados na tubulação principal de incêndio que abastece os hidrantes. Ao ser atingido o “set point” ajustado, a bomba de incêndio entrará em funcionamento, desligando as bombas de baixa pressão (5 e 6) deste sistema.
• BOMBA RESERVA DE INCÊNDIO (MOTOR DIESEL) – Estando a bomba principal de incêndio em funcionamento, ou em caso de falta de fase, ou ainda se por algum motivo a mesma falhar, entrará automaticamente em funcionamento a bomba de incêndio reserva, com a partida do motor a diesel, desligando(intertravando) a bomba de incêndio principal. Quando restabelecida a tensão de 440Vca e depois de uma temporização de 5 min, será ligada a bomba de incêndio principal (motor elétrico) e desligada a bomba de incêndio reserva. Alguns dos possíveis defeitos para que ocorra este automatismo, seria subtensão no circuito de 440VCA ou a falta de fase por curto-circuito no motor da bomba principal de incêndio.
• Observações:
1. Para os serviços de manutenção de rotina com água (no pátio), as bombas principais do sistema anti-incêndio deverão estar em modo manual. Esta condição será indicada no painel local.

TERMO DE REFERÊNCIA OTPV RC 10052886 ANEXO 04 – PE01060050
2. A bomba principal do sistema anti-incêndio, não deverá possuir proteção por sobrecarga.
3. Os níveis de água das cisternas deverão ser mostrados sempre atualizados nas IHM’S dos controladores programáveis, com indicação das bombas em funcionamento e indicação de alarme mantido.
4. O painel de comando (casa de bombas) deve conter botoeiras para comando em modo manual direto e individual das bombas, via chaves contatoras.
5. A Empresa contratada deverá executar todas as instalações elétricas e de automação, bem como implementar toda a lógica, para implantação de teste e funcionamento dos itens descritos acima.
6. O comando dos equipamentos descritos acima, deverão acontecer de dois modos:
No modo automático: Com a chave seletora na posição Automática”, todos os comandos deverão acontecer automaticamente através do PLC;
No modo manual: Com a chave seletora na posição “Manual”, todos os comandos deverão acontecer pela ação do operador, o qual comandará diretamente no painel;
7. Durante os serviços (em todos os dias), o comando manual das bombas deverá permanecer em condições de operar, pois em caso de sinistro no interior da subestação, as condições mínimas de combate a incêndio deverão permanecer ativadas;
2.4. Serviços de Construção Civil e Instalações Hidráulicas
2.4.1. Eliminar vazamentos nas tubulações e bombas com substituições de componentes, como:
Gaxetas, retentores e fitas vedantes, em um total de gaxetas (04 peças),retentores (3 Peças) e fitas vedantes (5 rolos).