Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição e instalação, com materiais inclusos, de aparelhos de ar condicionado, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.




  







  

1.1. Especificação do objeto





  
1.1.1. Item 01 – Ar Condicionado, tipo split, High Wall, inverter, 9.000 BTU/h. 1.1.1.1. Especificação Técnica
















  

1.1.1.1.1. Descrição do Conjunto
Equipamento condicionador de ar, tipo split, High Wall, inverter, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração 9.000 BTU/h, monofásico, 220V, ciclo frio ou quente/frio, gás refrigerante R-410A, baixo nível de ruído e as seguintes operações adicionais: modo turbo (rápida refrigeração), desumidificador e ventilador, funções swing (movimentação vertical automático das aletas), timer, sleep e, no mínimo, 4 velocidades de ventilação. Ainda, coeficiente de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme referenciais vigentes, para a Classe/Faixa de Classificação “A”.
1.1.1.1.2. Unidade Interna
Evaporadora com acabamento na cor branca, controle de deflexão de ar lateral manual e vertical automática pelo controle remoto, nível de ruído máximo permitido de 47 dBA, display iluminado, filtro de proteção contra poeira e alérgenos com revestimento antibactericida e lavável.
1.1.1.1.3. Unidade Externa
Condensadora com proteção anticorrosão, serpentina de cobre, nível de ruído máximo permitido de 56 dBA, compressor rotativo.
1.1.1.2. Dados complementares
O equipamento deverá ser novo, estar acompanhado de manual de instruções, bem como de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento, e, ainda, ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo.
1.1.2 Item2 - Instalação de aparelho de ar condicionado 9.000 BTU/h. 1.1.2.1 Critérios de instalação
A instalação tratada neste item refere-se ao item 01 deste Termo.
A instalação deverá obedecer rigorosamente:
i.
às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
ii. às prescrições e recomendações do fabricante do equipamento contidas nos manuais de instalação; e
iii. às normas técnicas pertinentes e atualizadas, notadamente da Associação Brasileira de Normas Técnicas da – ABNT 1 .
A contratada deverá se responsabilizar por quaisquer defeitos nos produtos ou nas
1 Vide, em via exemplificativa, a NBR 16655-2:2018 – Instalação de sistemas residenciais de ar- condicionado – Split e compacto.

instalações, devendo trocar o produto defeituoso e refazer os serviços de instalação que apresentarem falhas.
O prazo de garantia dos serviços será de 6 (seis) meses, contado do recebimento definitivo.
No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e o recebimento definitivo, quaisquer acionamentos, a título de garantia, serão de responsabilidade da contratada.
1.1.2.2. Local de instalação
Os equipamentos deverão ser instalados no Centro de recuperação para pacientes com covid19, situado na Avenida Rio Branco, nº 49, Centro.
Ficará a cargo da contratada a passagem das fiações a partir dos quadros de Energia, para a ligação dos aparelhos, bem como suas respectivas tubulações frigoríferas.
1.1.2.3. Materiais para instalação
Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação.
1.1.3. Item 03 – Ar Condicionado, tipo split, High Wall, inverter, 12.000 BTU/h. 1.1.3.1. Especificação Técnica













  

1.1.3.1.1. Descrição do Conjunto
Equipamento condicionador de ar, tipo split, High Wall, inverter, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração 12.000 BTU/h, monofásico, 220V, ciclo frio ou quente/frio, gás refrigerante R-410A, baixo nível de ruído e as seguintes operações adicionais: modo turbo (rápida refrigeração), desumidificador e ventilador, funções swing (movimentação vertical automático das aletas), timer, sleep e, no mínimo, 3 velocidades de ventilação. Ainda, coeficiente de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme referenciais vigentes, para a Classe/Faixa de Classificação “A”.



  
1.1.3.1.2. Unidade Interna
Evaporadora com acabamento na cor branca, controle de deflexão de ar lateral manual e vertical automática pelo controle remoto, nível de ruído máximo permitido de 47 dBA, display iluminado, filtro de proteção contra poeira e alérgenos com revestimento antibactericida e lavável.
1.1.3.1.3. Unidade Externa
Condensadora com proteção anticorrosão, serpentina de cobre, nível de ruído máximo permitido de 56 dBA, compressor rotativo.
1.1.3.2. Dados complementares
O equipamento deverá ser novo, estar acompanhado de manual de instruções, bem como de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento, e, ainda, ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo.
1.1.4. Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTU/h. 1.1.4.1. Critérios de instalação
A instalação tratada neste item refere-se ao item 03 deste Termo.
A instalação deverá obedecer rigorosamente:
iv. às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
v. às prescrições e recomendações do fabricante do equipamento contidas nos manuais de instalação; e
vi. às normas técnicas pertinentes e atualizadas, notadamente da Associação

Brasileira de Normas Técnicas da – ABNT 2 .
A contratada deverá se responsabilizar por quaisquer defeitos nos produtos ou nas instalações, devendo trocar o produto defeituoso e refazer os serviços de instalação que apresentarem falhas.
O prazo de garantia dos serviços será de 6 (seis) meses, contado do recebimento definitivo.
No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e o recebimento definitivo, quaisquer acionamentos, a título de garantia, serão de responsabilidade da contratada.
1.1.2.2. Local de instalação
Os equipamentos deverão ser instalados no Centro de recuperação para pacientes com covid19, situado na Avenida Rio Branco, nº 49, Centro.
Ficará a cargo da contratada a passagem das fiações a partir dos quadros de Energia, para a ligação dos aparelhos, bem como suas respectivas tubulações frigoríferas.
1.1.2.3. Materiais para instalação
Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação.
1.1.5. Item 05 – Ar Condicionado, tipo split, High Wall, inverter, 18.000 BTU/h. 1.1.5.1. Especificação Técnica
2 Vide, em via exemplificativa, a NBR 16655-2:2018 – Instalação de sistemas residenciais de ar- condicionado – Split e compacto.







  

1.1.5.1.1. Descrição do Conjunto
Equipamento condicionador de ar, tipo split, High Wall, inverter, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração 18.000 BTU/h, monofásico, 220V, ciclo frio ou quente/frio, gás refrigerante R-410A, baixo nível de ruído e as seguintes operações adicionais: modo turbo (rápida refrigeração), desumidificador e ventilador, funções swing (movimentação vertical automático das aletas), timer, sleep e, no mínimo, 3 velocidades de ventilação. Ainda, coeficiente de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme referenciais vigentes, para a Classe/Faixa de Classificação “A”.









  
1.1.5.1.2. Unidade Interna
Evaporadora com acabamento na cor branca, controle de deflexão de ar lateral manual e vertical automática pelo controle remoto, nível de ruído máximo permitido de 47 dBA, display iluminado, filtro de proteção contra poeira e alérgenos com revestimento antibactericida e lavável.
1.1.5.1.3. Unidade Externa
Condensadora com proteção anticorrosão, serpentina de cobre, nível de ruído máximo permitido de 56 dBA, compressor rotativo.
1.1.5.2. Dados complementares
O equipamento deverá ser novo, estar acompanhado de manual de instruções, bem como de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento, e, ainda, ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo.
1.1.6. Item 6 - Instalação de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU/h. 1.1.6.1.1. Critérios de instalação
A instalação tratada neste item refere-se ao item 05 deste Termo.

A instalação deverá obedecer rigorosamente:
às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
vii. às prescrições e recomendações do fabricante do equipamento contidas nos manuais de instalação; e
viii. às normas técnicas pertinentes e atualizadas, notadamente da Associação Brasileira de Normas Técnicas da – ABNT 3 .
A contratada deverá se responsabilizar por quaisquer defeitos nos produtos ou nas instalações, devendo trocar o produto defeituoso e refazer os serviços de instalação que apresentarem falhas.
O prazo de garantia dos serviços será de 6 (seis) meses, contado do recebimento definitivo.
No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e o recebimento definitivo, quaisquer acionamentos, a título de garantia, serão de responsabilidade da contratada.
1.1.6.1.2. Local de instalação
Os equipamentos deverão ser instalados no Centro de recuperação para pacientes com covid19, situado na Avenida Rio Branco, nº 49, Centro.
Ficará a cargo da contratada a passagem das fiações a partir dos quadros de Energia, para a ligação dos aparelhos, bem como suas respectivas tubulações frigoríferas.
1.1.6.1.3. Materiais para instalação
Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação.
1.1.7. Item 07 – Ar Condicionado, tipo split, High Wall, inverter, 24.000 BTU/h. 1.1.7.1. Especificação Técnica
3 Vide, em via exemplificativa, a NBR 16655-2:2018 – Instalação de sistemas residenciais de ar- condicionado – Split e compacto.



  

1.1.7.1.1. Descrição do Conjunto
Equipamento condicionador de ar, tipo split, High Wall, inverter, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração 24.000 BTU/h, monofásico, 220V, ciclo frio ou quente/frio, gás refrigerante R-410A, baixo nível de ruído e as seguintes operações adicionais: modo turbo (rápida refrigeração), desumidificador e ventilador, funções swing (movimentação vertical automático das aletas), timer, sleep e, no mínimo, 4 velocidades de ventilação. Ainda, coeficiente de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme referenciais vigentes, para a Classe/Faixa de Classificação “A”.













  
1.1.7.1.2. Unidade Interna
Evaporadora com acabamento na cor branca, controle de deflexão de ar lateral manual e vertical automática pelo controle remoto, nível de ruído máximo permitido de 47 dBA, display iluminado, filtro de proteção contra poeira e alérgenos com revestimento antibactericida e lavável.
1.1.7.1.3. Unidade Externa
Condensadora com proteção anticorrosão, serpentina de cobre, nível de ruído máximo permitido de 56 dBA, compressor rotativo.
1.1.7.2. Dados complementares
O equipamento deverá ser novo, estar acompanhado de manual de instruções, bem como de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento, e, ainda, ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo.
1.1.8. Item 8 - Instalação de aparelho de ar condicionado 24.000 BTU/h.

1.1.8.1.1. Critérios de instalação
A instalação tratada neste item refere-se ao item 07 deste Termo.
A instalação deverá obedecer rigorosamente:
ix. às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
x. às prescrições e recomendações do fabricante do equipamento contidas nos manuais de instalação; e
xi. às normas técnicas pertinentes e atualizadas, notadamente da Associação Brasileira de Normas Técnicas da – ABNT 4 .
A contratada deverá se responsabilizar por quaisquer defeitos nos produtos ou nas instalações, devendo trocar o produto defeituoso e refazer os serviços de instalação que apresentarem falhas.
O prazo de garantia dos serviços será de 6 (seis) meses, contado do recebimento definitivo.
No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e o recebimento definitivo, quaisquer acionamentos, a título de garantia, serão de responsabilidade da contratada.
1.1.8.1.2. Local de instalação
Os equipamentos deverão ser instalados no Centro de recuperação para pacientes com covid19, situado na Avenida Rio Branco, nº 49, Centro.
Ficará a cargo da contratada a passagem das fiações a partir dos quadros de Energia, para a ligação dos aparelhos, bem como suas respectivas tubulações frigoríferas.
1.1.8.1.3. Materiais para instalação
Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação.
1.1.9. Item 09 – Ar Condicionado, tipo split, piso-teto, 48.000 BTU/h. 1.1.9.1. Especificação Técnica
4 Vide, em via exemplificativa, a NBR 16655-2:2018 – Instalação de sistemas residenciais de ar- condicionado – Split e compacto.


  

1.1.9.1.1. Descrição do Conjunto
Equipamento condicionador de ar, tipo split, piso-teto, com controle remoto sem fio, capacidade de refrigeração 48.000 BTU/h, 220V, ciclo frio ou quente/frio, gás refrigerante R-410A, baixo nível de ruído e as seguintes operações adicionais: modo turbo (rápida refrigeração), desumidificador, ventilador, funções swing (movimentação vertical automático das aletas), timer e, no mínimo, 3 velocidades de ventilação. Ainda, coeficiente de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, conforme referenciais vigentes, para a Classe/Faixa de Classificação “B”.












  
1.1.9.1.2. Unidade Interna
Evaporadora com acabamento na cor branca, controle de deflexão de ar lateral manual e vertical automática pelo controle remoto, nível de ruído máximo permitido de 50 dBA, filtro de proteção contra poeira e alérgenos com revestimento antibactericida e lavável.
1.1.9.1.3. Unidade Externa
Condensadora com proteção anticorrosão, serpentina de cobre, nível de ruído máximo permitido de 56 dBA, compressor rotativo.
1.1.9.2. Dados complementares
O equipamento deverá ser novo, estar acompanhado de manual de instruções, bem como de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento, e, ainda, ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contada da data do recebimento definitivo.

1.1.10 Item 10 - Instalação de aparelho de ar condicionado 48.000 BTU/h. 1.1.10.1 Critérios de Instalação
A instalação tratada neste item refere-se ao item 09 deste Termo.
A instalação deverá obedecer rigorosamente:
xii. às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;
xiii. às prescrições e recomendações do fabricante do equipamento contidas nos manuais de instalação; e
xiv.às normas técnicas pertinentes e atualizadas, notadamente da Associação Brasileira de Normas Técnicas da – ABNT 5 .
A contratada deverá se responsabilizar por quaisquer defeitos nos produtos ou nas instalações, devendo trocar o produto defeituoso e refazer os serviços de instalação que apresentarem falhas.
O prazo de garantia dos serviços será de 6 (seis) meses, contado do recebimento definitivo.
No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e o recebimento definitivo, quaisquer acionamentos, a título de garantia, serão de responsabilidade da contratada.
1.1.10.1.1 Local de instalação
Os equipamentos deverão ser instalados no Centro de recuperação para pacientes com covid19, situado na Avenida Rio Branco, nº 49, Centro.
Ficará a cargo da contratada a passagem das fiações a partir dos quadros de Energia, para a ligação dos aparelhos, bem como suas respectivas tubulações frigoríferas.
1.1.10.1.2 Materiais para instalação
Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação.