Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de assessoria técnica e execução de serviços profissionais de tratamento de água, limpeza, conservação e manutenção geral de 02 (duas) piscinas, conforme descrição:
i. Assessoria Técnica: disponibilizar profissional especializado em piscinas e equipamentos agregados para manutenção preventiva e corretiva;
ii. Tratamento Químico da água: fornecimento de produtos químicos, disponibilização de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra especializada necessários ao tratamento preventivo e corretivo da água das piscinas, conforme detalhamento operacional constante do item 4.2 deste Termo de Referência;
iii. Tratamento Físico – Limpeza da Estrutura Física dos Tanques: fornecimento de produtos químicos, disponibilização de ferramentas, equipamentos, itens de reposição e mão-de-obra especializada necessários para a limpeza das estruturas físicas dos tanques bem como a sanitização, higienização, escovamento, desinscrustração e demais ações necessárias à manutenção das condições de salubridade e segurança do recipiente aquático, conforme detalhamento operacional constante do item 4.2;
iv. Tratamento Físico – Operação, Manuseio, Ajuste, Conservação e Manutenção dos Equipamentos Pré-instalados: fornecimento de produtos químicos, disponibilização de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra especializada necessários à operação, ajuste, manuseio e execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos instalados para a operação das piscinas, abrangendo os enroladores para capas de proteção das piscinas, as capas

de proteção das piscinas, bombas d’água, quadro elétrico, aquecedor solar e peças agregadas, rebobinamento e pintura de motores elétricos, sistemas de cloração, ozonização, filtragem e circulação da água e demais ações necessárias ao bom funcionamento dos componentes dos sistemas pré-instalados e casa de máquinas, conforme detalhamentos constantes do item 4.3 deste Termo de Referência.
1.1. Localização das piscinas:
1.1.1. Núcleo Ceilândia: Ceilândia Sul – Guariroba, QNN 14 Área Especial da Escola Classe IV;
1.1.2. Núcleo Itapoã: Del Lago, Quadra 61 - Área Especial ao lado do Restaurante Comunitário
1.2. Quantidade e características das piscinas: 1.2.1. Quantidade: o objeto da licitação é composto por 02 (duas) piscinas coletivas de uso controlado, assim classificadas nos termos do artigo 83, inciso IV, do Decreto Distrital nº 32.568/2010 - Código Sanitário do Distrito Federal, localizadas nos Núcleos do Projeto Golfinho (Ceilândia e Itapoã).
1.2.2. Características: as duas piscinas são idênticas e possuem as seguintes especificações:
1.2.2.1. Profundidade: 1,20m a 1,40m (piso da piscina em declive);
1.2.2.2. Perímetro: 15,00m x 12,50m;
1.2.2.3. Volume: 242,50m³;
1.2.2.4. Revestimento: As piscinas são revestidas com azulejos apropriados, na cor azul clara, de primeira linha, sem cantos vivos (Ref. Portinari ou similar), dimensões 15x15, assentados com argamassa colante tipo AC- III. O rejunte será do tipo flexível, na cor branca;
1.2.2.5. Revestimento externo cerâmico: revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5cm (placas de 30 x 30cm), totalizando 258,20m²;
1.2.2.6. Lava-pés: construídos em alvenaria, conforme dimensões definidas no projeto de arquitetura e de acordo com a NBR 10.339/2018 - item 5.5.1.2, que normatiza os requisitos de higiene para áreas circundantes e interconexões com o entorno. O revestimento é com a mesma cerâmica utilizada na piscina, na parte interna, e com pintura sobre massa acrílica, na parte externa. A tubulação que alimenta as duchas é em ferro galvanizado sem costura, apropriado para água potável, conexões roscáveis, pintada na cor azul. Estão dispostos chuveiros com corpo

plástico tipo ducha. O acionamento da tubulação é feito por meio de registro de esfera, comandado por alavanca, corpo em bronze ou latão, locado na parede externa do lava-pés;
1.2.2.7. Categoria: piscina coletiva de uso controlado (art. 83, IV, do Decreto Distrital nº 32.568/2010 – Código Sanitário do Distrito Federal).
1.3. Dimensões e informações de pisos e calçadas adjacentes às piscinas:
1.3.1. Núcleo Ceilândia: Piso em granilite – 232,47m².
1.3.2. Núcleo Itapoã: Piso em granilite – 252,00m².
1.4. Equipamentos pré-instalados para operação:
1.4.1. Sistema de filtração: O projeto de filtragem e aquecimento de água de ambas as piscinas foram instalados com utilização do espaço da atual casa de máquinas, redimensionando filtros e bombas, adequando-os às necessidades técnicas do projeto construtivo. O volume total de água, de cerca de 242,50m³, deve ser totalmente tratado e recirculado durante o período de funcionamento do Projeto Golfinho, ou seja, durante 8 (oito) horas, no período de utilização das piscinas. Os sistemas de filtragem possuem tubulações de sucção e recalque independentes, conforme descrito no projeto construtivo. Para o sistema de filtragem as linhas de sucção e recalque foram instaladas em tubulação de PVC para água potável, linha predial soldável. As bombas de filtragem são do tipo centrífugas, com motor trifásico, potência de 3 cv, grau de proteção IP-44 ou superior, sendo uma em operação e outra reserva. Foi adotado o modelo PF-22, marca de referência DANCOR ou similar, com capacidade de bombeamento de 33.000 litros por hora. Os filtros possuem capacidade de filtragem de 33.000 litros por hora e carcaça revestida em polietileno ou fibra de vidro. Foi utilizado como modelo de referência o filtro DFR 2-30, marca de referência DANCOR.
1.4.2. Sistema de aquecimento solar: Para o sistema de aquecimento foi admitida a premissa de utilização de aquecimento solar, com coletores de polipropileno, instalado sobre a cobertura da edificação. As tubulações são de PVC, linha predial para água potável, com conexões soldáveis. Foi utilizada uma bomba tipo centrífuga, potência de 2 cv, motor com grau de proteção IP-44 e vazão de 20.000 litros por hora. O quadro de controle conta com controlador digital, conectado via cabo de sinal ao sensor de temperatura, instalado junto às placas coletoras. O sistema é de acionamento manual ou automático, através do quadro de controle. Os coletores solares foram dispostos conforme previsto em

projeto, posicionados sobre estrutura de madeira maciça (ripas e entalhe de apoio), apoiada sobre as telhas da cobertura existente. Faz parte do escopo o revestimento da lâmina d’água com lona plástica térmica, para manter a temperatura da água.
1.4.2.1. Informações adicionais sobre a bomba solar – BS: Bomba para circulação da água entre a piscina e os coletores, ligada de acordo com a diferença do Sensor S1 e a temperatura do SET (SA – Sensor Auxiliar) do controlador digital; Marca Dancor ou similar, modelo PF 22, capacidade de 20.000 litros/hora, potência 2cv – trifásica.
1.4.3. Sistema principal de tratamento químico - equipamentos automáticos dosadores de cloro:
1.4.3.1. Dosador/Ejetor de Cloro: Dosador tipo Venturi (ejetor) – EPEX Tecnologias Aquáticas, fabricado em material acrílico transparente de alto impacto, com função de hidro-ejetor para sucção, diluição e injeção da solução química na água, com medidor de vazão tipo rotâmetro de leitura instantânea, com regulagem simples pela válvula de agulha. 1.4.3.2. Capacidade do Modelo Instalado: 05 a 30 litros/hora de solução. 1.4.3.3. Produtos químicos que podem ser dosados: sulfato de alumínio; hipoclorito de sódio; sulfato férrico; soda cáustica; carbonato de sódio (barrilha); calgon; fosfato trissódico, entre outros.
1.4.3.4. Características da Bomba Auxiliar:
• Vazão aproximada: 50 litros/hora;
• Pressão aproximada: 1,5kg/cm², acima da pressão da linha do ponto de injeção da solução química;
• Tipo da Bomba: centrífuga de alta pressão.
1.4.3.5. Recipiente/reservatório para solução de cloro: foram instaladas 02 (duas) bombonas de 100 litros cada, sendo uma em cada localidade (Ceilândia e Itapoã);
1.4.4. Sistema auxiliar de tratamento químico – equipamentos ozonizadores: 1.4.4.1. Gerador de Ozônio SSP O3 20K Divina Lux Ambientes Inteligentes: Equipamento Gerador de Ozônio destinado ao tratamento de piscinas, com a finalidade de erradicar cloraminas. O ozônio é gerado a partir do oxigênio presente no ar, através de descargas elétricas produzidas no interior do aparelho, processo também conhecido como efeito corona.

Após agir, o ozônio volta à forma de oxigênio sem deixar resíduos na piscina.
1.4.4.2. Especificações Técnicas do Equipamento Ozonizador:
• Alimentação: 220 Vac 60Hz;
• Consumo: Máx. 40 Watts;
• Temperatura de Operação: 0-60°C;
• Vazão de ar: acima de 2 l/min;
• Volume: 20 a 40 mil litros.
1.4.5. Quadros-resumo:







  






  





  
1.5. Cronograma Semanal de Atividades Aquáticas: Estão programadas atividades aquáticas de segunda a sexta, no horário de 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, havendo possibilidade de eventos aos finais de semana e feriados.
1.5.1. O horário de funcionamento e de realização das atividades do Projeto Golfinho poderá ser alterado, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, onde a CONTRATADA responsável pelos serviços de manutenção será informada com, no mínimo, 72h (setenta e duas) horas de antecedência; 1.5.2. As atividades do Projeto Golfinho são desenvolvidas ao longo do ano de forma ininterrupta, de janeiro a dezembro;
1.5.3. Estão previstos no Planejamento Anual do Projeto Golfinho a realização de pelo menos 06 (seis) eventos comemorativos/competições esportivas, que podem ser realizados às segundas-feiras, aos finais de semana e/ou feriados, de acordo com a dinâmica do calendário.
1.6. Cronograma diário de limpeza e manutenção: O cronograma diário de limpeza e manutenção dos núcleos será estabelecido em reunião entre a área gestora do contrato e a CONTRATADA, a ser realizado fora do horário de utilização das piscinas, a fim de não importar em prejuízo das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Golfinho da Caesb.
1.7. Demanda aproximada de usuários das piscinas: 80 (oitenta) usuários/dia por cada piscina, com a possibilidade de aumento em dias de eventos durante a semana e/ou aos finais de semana.
1.8. Vistoria das piscinas pelos licitantes:
1.8.1. Os licitantes interessados em participar deste processo poderão realizar Vistoria Técnica facultativa nos locais onde serão executados os serviços, com o objetivo de se inteirar das condições.

1.8.2. A vistoria prévia in loco deverá ser agendada diretamente com a SGPQ por meio do telefone (61) 3213 7491, de acordo com a disponibilidade de datas e horários da Gerência.
1.8.3. Caso haja pedidos pelos licitantes, as vistorias in loco deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da abertura da licitação.
1.8.4. A opção pela não realização da vistoria in loco pelo licitante será formalizada em termo próprio, de acordo com o ANEXO I deste Termo de Referência. 1.8.5. A vistoria não será utilizada como critério de habilitação ou classificação para os licitantes.
1.8.6. Diante do não comparecimento da empresa para efetuar a vistoria facultativa, anterior à elaboração da Proposta, e caso essa seja declarada vencedora, não será aceita a alegação de desconhecimento de todos os aspectos que podem influir direta e indiretamente na execução do contrato e ainda não poderá ser alegado posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a ser celebrado com a Caesb.