Objeto: O presente Termo de Referência (TR) tem como propósito especificar os serviços de instalação de um Grupo Motor Gerador Diesel de 80KVA e de 01 (um) Sistema de Paralelismo entre 02 (dois) Geradores Diesel na área da Administração da Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém (ERMBe), conforme abaixo:
1.1 Instalação, com fornecimento, de 01 (um) Grupo Motor Gerador Diesel (GMG) para funcionamento singelo, na potência de 80/85KVA (intermitente/contínuo) dimensionado para 6h de operação mínima ininterrupta, fator de potência 0,8-440/254V - fornecimento de tensão a cargas em 127V e 220V, 60Hz, com quadro de comando automático, na área da Administração da ERMBe, composto de:
a. Motor Diesel Marca PERKINS, ou similar, 6 cilindros em linha, 1800RPM, injeção direta de combustível, 175/200CV em emergência, refrigeração líquida com radiador, ventilador e bomba centrífuga, sistema de proteção contra alta temperatura d’água e baixa pressão do óleo;
b. Gerador síncrono, trifásico, brushless, especial para cargas deformantes, com regulador eletrônico de tensão;
c. Quadro de Comando tipo microprocessado, com supervisão de rede, partida, parada e transferência automáticos com possibilidade de funcionamento manual/automático/teste. Montado sobre a base do GMG, incluindo as interligações elétricas da fiação de comando, com indicação digital de tensão (f-f / f-n), corrente, freqüência, potência ativa (KW), fator de potência, temperatura do motor, tensão de bateria, horas de funcionamento, contador de partidas, data/hora e tempo restante para a manutenção, proteção para alta temperatura d’água, baixa pressão do óleo, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito, tensão/freqüência anormais e subtensão de bateria, falha de chaves, falha de pré-aquecimento e falha da partida/parada com controle do pré-aquecimento;
d. Sistema de Força formado por um disjuntor manual, termomagnético, tripolar, fixo para proteção com capacidade de 1000AMP, montado junto ao gerador, com capacidade de comando, sem chave de transferência;
e. Fornecimento de todo o material necessário para a instalação como cabos de cobre 0,6/1KV 150mm², cabos de cobre 0,6/1KV 70mm², eletrodutos PVC rígido 4”, curva de PVC rígido 90º x 4”, luvas de PVC rígido 4”, terminais a compressão 150mm², terminais a compressão 70mm², etc.;
f. Serviço de adequação da base de concreto para o novo GMG; e
g. Acessórios: 4 (quatro) baterias chumbo-ácido com manutenção 180AH, 1 (um) silenciador tipo industrial, 1 (um) segmento elástico em aço inox, 1 (um) tanque para combustível em polietileno com capacidade de 250 litros e manuais técnicos.
1.2 Instalação do Sistema de Paralelismo entre 2 (dois) Geradores de 40KVA, já existentes na ERMBe, composto de:
a. Instalação, com fornecimento, de um Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) para funcionamento em paralelo de 2 (dois) Geradores de 40KVA cada, sendo o QGBT de sobrepor, uso abrigado, tipo auto portante, construído em chapa de aço nº 14/12 BWG, tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi, na cor cinza claro, com espelho, porta trinco e fechadura; deve possuir venezianas de ventilação laterais e traseira para perfeita dissipação do calor com grau de proteção IP-44; o acesso ao equipamento e fiação será feita pela parte traseira ou laterais; será prevista uma chapa metálica interna que permita a operação dos disjuntores e que proteja o operador do contato com as partes energizadas; os barramentos serão de cobre eletrolítico para tensão nominal de 600V dimensionados para 125% da corrente nominal e para 100% da capacidade de curto-circuito especificado;
b. Instalação, com fornecimento, de 2 (duas) USCAS em separado, com sistema de paralelismo. Cada USCA terá reversão de maneira que poderão trabalhar tanto em paralelo como individual; e
c. Fornecimento e instalação de todo material para ligações e conexões que se fizerem necessárias.
1.3 Testes de funcionamento e elaboração de Relatórios Inicial e Final, conforme item 3.2 deste Termo de Referência.
1.4 Diversos:
a. O GMG deverá fornecer saídas com 127VCA e 220VCA durante, no mínimo, 6 (seis) horas ininterruptas;
b. As malhas de aterramento serão constituídas de no mínimo três hastes cobreadas 254 micras 5/8”x2,4m em formato triangular ou retilíneo com uma distância mínima de 3m entres hastes. O cabo utilizado será # 50mm² e fará a conexão com as hastes através de solda exotérmica, de acordo com a bitola do cabo e das hastes. Todas as malhas de aterramento serão interligadas com cabo de cobre nu #50mm2;
c. O Quadro de Proteção Geral será de sobrepor, construído em chapa de aço fosfotizado em chapa nº 18, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta a base de poliuretano ou epóxi na cor cinza claro. Fabricação: CEMAR ou similar.Deverá possuir um disjuntor geral 3P-800A fab.: STECK ou GE;
d. Deverão ser utilizados cabos de cobre flexíveis com isolamento para 750V nas instalações internas, quando embutidas em pisos, paredes e laje. Quando as instalações forem pelo piso ou aparentes externas ao prédio, deverão ser utilizados cabos de cobre com isolamento em PVC para 0,6/1KV, nas seções indicadas em projeto. Fab.: Reiplas, Brasfio, Condumax ou similar. Todos os cabos destinados à proteção dos circuitos terão isolamento para 750V;
Será utilizado o seguinte padrão de cores para os circuitos internos:
 FASE: preto
 NEUTRO: azul
 TERRA: verde
 RETORNO: branco
e. Deverão ser utilizados Eletrodutos em PVC rígido rosqueáveis, com as emendas tipo luvas e curvas pré-fabricadas também rosqueáveis, Ref. TIGRE, CARDINALI, FORTLIT ou similar. Os diâmetros das tubulações estão indicados em legenda no projeto executivo. Nas instalações internas e externas aparentes, deverão ser utilizados eletrodutos rosqueáveis de ferro galvanizado eletrolíticos, tipo pesado, todas as emendas tipo luvas e curvas também rosqueáveis. Fab. ELECON, CARBINOX, ou similar. Na rede externa também poderá ser utilizado o eletroduto flexível corrugado em PEAD, de fabricação KANAFLEX, ou similar; e
f. Todos os fabricantes e referências, citados nesta especificação, poderão ser substituídos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja comprovadamente igual ou superior às especificadas e que a FISCALIZAÇÃO autorize tal substituição.

Condições de participação: O edital deverá prever o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e sociedades cooperativas, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6.204/2007 e Lei nº 11.488/2007, ficando desde já estabelecido que os itens cujas estimativas de contratação sejam iguais ou inferiores à R$ 80.000,00 serão de participação exclusiva destas classes de empresas.