Objeto: 1.1.
Contratação de empresa para locação de Gerador de Energia Elétrica conforme especificações detalhadas neste termo de referencia, para atender as necessidades das Organizações Militares (OM) ou locais onde se tenha um efetivo de militares subordinados e/ou vinculados ao comando da 6ª Região Militar, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:
1.2.
Deverá constar incluso no preço da diária a instalação, supervisão e startup a ser realizada por técnico/engenheiro especializado (entrega técnica)
Nº Unidade de Quantidad Gr
Valor
do
Item Fornecimen Valor Unitário Estimado (R$) e Total Total upo
Unitário Item to Estimada Locação de gerador de energia elétrica com potência nominal
minima de 55kVA com contêiner silenciado com escapamento e
quadro de comando completo, STAND BY, trifásico, motor
diesel; tensão de trabalho 220/127V. Motor diesel, 1.800 rpm, 06
(seis) cilindros em linha, refrigerado por radiador, com partida
elétrica 12V. Alternador trifásico, tipo “brushless” 04 (quatro)
polos, auto ventilado, enrolamento auxiliar e regulador
automático de tensão. Quadro de comando com leitura de
voltagem entre fases e fase e neutro, leitura de amperagem nas
160036 -
três fases, leitura de frequência, sistema automático de partida e
COMANDO 6 Salvador
parada, comando de transferência de cargas S, supervisão do
REGIAO /BA 120 funcionamento do motor e carregador flutuador de bateria.
MILITAR
Disjuntor de proteção termomagnético do grupo gerador de
sobrecarga e curto circuito, instalado em caixa metálica montada
160038 - 6. Salvador sobre base. Quadro de transferência automática com uma chave
DEPOSITO DE /BA 60 de transferência tripolar motorizada com intertravamento
SUPRIMENTO mecânico e elétrico, chave de transferência com contatos para
160039 - rede e outro para o gerador, através de barramento de cobre
HOSPITAL Salvador
7
256.900,0 1 instalado em caixa metálica montada sobre base. Base metálica diária
GERAL DE /BA 367 700,00 0 1
para o conjunto motor/ alternador, construída em perfis de aço,
SALVADOR dobrados e soldados eletricamente, com pontos para içamento e
160040 - tanque de combustível integrado a base com autonomia miníma
PARQUE para 08 (oito) horas de operação contínua e coxins
REGIONAL DE Salvador 60 intermediários entre motor /gerador e base. Acessórios: cabos
MANUTENCAO /BA para conexão ao quadro de energia para instalação do
/6
equipamento, baterias com cabos e terminais, um silencioso tipo
industrial, um conjunto de manuais técnicos, diagrama elétrico
160034 - 4º
Salvador (esquemas) e manual de operação, tubo de inox sanfonado para
COMPANIA DE /BA 120 absorver as vibrações e dilatações do sistema de escapamento e
GUARDAS
horímetro de funcionamento. Carenagem silenciada construída
em chapa metálica, portas para acesso e manutenção e fechadura
de chave única, entrada e saída do ar para a refrigeração do
motor e botão de parada de emergência e pintura com tinta epóxi
pó. Desempenho: nível de ruído de 85Db e revestimento
acústico (fono-absorvente); incluso diária para supervisão da
instalação e startup, a ser realizada por técnico/engenheiro
especializado (entrega técnica).
2 Locação de gerador de energia elétrica com potência nominal diária
160036 - Salvador/ 120 300 1.000,00 300.000,0 minima de 55kVA com contêiner silenciado com escapamento e
COMANDO 6 BA
0

Nº Unidade de Quantidad Gr
Valor
do
Item Fornecimen Valor Unitário Estimado (R$) e Total Total upo
Unitário Item to Estimada
quadro de comando completo, EM USO, trifásico, motor diesel;
tensão de trabalho 220/127V. Motor diesel, 1.800 rpm, 06 (seis)
cilindros em linha, refrigerado por radiador, com partida elétrica
12V. Alternador trifásico, tipo “brushless” 04 (quatro) polos,
auto ventilado, enrolamento auxiliar e regulador automático de
tensão. Quadro de comando com leitura de voltagem entre fases
e fase e neutro, leitura de amperagem nas três fases, leitura de
frequência, sistema automático de partida e parada, comando de
transferência de cargas S, supervisão do funcionamento do
motor e carregador flutuador de bateria. Disjuntor de proteção
termomagnético do grupo gerador de sobrecarga e curto circuito,
instalado em caixa metálica montada sobre base. Quadro de
transferência automática com uma chave de transferência
REGIAO tripolar motorizada com intertravamento mecânico e elétrico,
MILITAR chave de transferência com contatos para rede e outro para o
160040 - gerador, através de barramento de cobre instalado em caixa
PARQUE metálica montada sobre base. Base metálica para o conjunto
Salvador/ REGIONAL DE 60 motor/ alternador, construída em perfis de aço, dobrados e
BA MANUTENCA soldados eletricamente, com pontos para içamento e tanque de
O/6
combustível integrado a base com autonomia miníma para 08
(oito) horas de operação contínua e coxins intermediários entre
160034 - 4º Salvador/ motor /gerador e base. Acessórios: cabos para conexão ao
COMPANIA DE BA 120 quadro de energia para instalação do equipamento, baterias com
GUARDAS cabos e terminais, um silencioso tipo industrial, um conjunto de
manuais técnicos, diagrama elétrico (esquemas) e manual de
operação, tubo de inox sanfonado para absorver as vibrações e
dilatações do sistema de escapamento e horímetro de
funcionamento. Carenagem silenciada construída em chapa
metálica, portas para acesso e manutenção e fechadura de chave
única, entrada e saída do ar para a refrigeração do motor e botão
de parada de emergência e pintura com tinta epóxi pó.
Desempenho: nível de ruído de 85Db e revestimento acústico
(fono-absorvente); incluso diária para supervisão da instalação e
startup, a ser realizada por técnico/engenheiro especializado
(entrega técnica)
2
Locação de gerador de energia elétrica com potência nominal
minima de 80kVA com contêiner silenciado com escapamento e
quadro de comando completo, STAND BY, trifásico, motor
diesel; tensão de trabalho 220/127V. Motor diesel, 1.800 rpm, 06
(seis) cilindros em linha, refrigerado por radiador, com partida
elétrica 12V. Alternador trifásico, tipo “brushless” 04 (quatro)
polos, auto ventilado, enrolamento auxiliar e regulador
automático de tensão. Quadro de comando com leitura de
160036 -
voltagem entre fases e fase e neutro, leitura de amperagem nas
COMANDO 6 Salvado três fases, leitura de frequência, sistema automático de partida e
REGIAO r/BA 120 parada, comando de transferência de cargas S, supervisão do
MILITAR
funcionamento do motor e carregador flutuador de bateria.
Disjuntor de proteção termomagnético do grupo gerador de
160039 -
sobrecarga e curto circuito, instalado em caixa metálica montada
HOSPITAL Salvado 7 sobre base. Quadro de transferência automática com uma chave
GERAL DE r/BA
de transferência tripolar motorizada com intertravamento
SALVADOR
mecânico e elétrico, chave de transferência com contatos para
160040 - rede e outro para o gerador, através de barramento de cobre
PARQUE
Salvado
303.300,0 3 instalado em caixa metálica montada sobre base. Base metálica diária
REGIONAL DE 60 337 900,00 r/BA
0 para o conjunto motor/ alternador, construída em perfis de aço,
MANUTENCAO/ dobrados e soldados eletricamente, com pontos para içamento e
6
tanque de combustível integrado a base com autonomia miníma
160525 - para 08 (oito) horas de operação contínua e coxins
ESCOLA DE intermediários entre motor/gerador e base. Acessórios: cabos
FORMAÇÃO Salvado 30 para conexão ao quadro de energia para instalação do
COMPLEMENTA r/BA equipamento, baterias com cabos e terminais, um silencioso tipo
R DO EXERCITO industrial, um conjunto de manuais técnicos, diagrama elétrico
(esquemas) e manual de operação, tubo de inox sanfonado para
160034 - 4º
Salvado absorver as vibrações e dilatações do sistema de escapamento e
COMPANIA DE r/BA 120 horímetro de funcionamento. Carenagem silenciada construída
GUARDAS
em chapa metálica, portas para acesso e manutenção e fechadura de chave única, entrada e saída do ar para a refrigeração do motor e botão de parada de emergência e pintura com tinta epóxi pó. Desempenho: nível de ruído de 85Db e revestimento acústico (fono-absorvente); incluso diária para supervisão da instalação e startup, a ser realizada por técnico/engenheiro especializado (entrega técnica).
4 Locação de gerador de energia elétrica com potência nominal diária 160036 -
337 1.200,00 404.400,0 minima de 80kVA com contêiner silenciado com escapamento e
COMANDO 6 Salvado
0 quadro de comando completo, EM USO, trifásico, motor diesel;
REGIAO r/BA 120 tensão de trabalho 220/127V. Motor diesel, 1.800 rpm, 06 (seis)
MILITAR
cilindros em linha, refrigerado por radiador, com partida elétrica
160039 - Salvado 7 12V. Alternador trifásico, tipo “brushless” 04 (quatro) polos,
HOSPITAL
r/BA
auto ventilado, enrolamento auxiliar e regulador automático de
GERAL DE
tensão. Quadro de comando com leitura de voltagem entre fases

Nº Unidade de Quantidad Gr
Valor
do
Item Fornecimen Valor Unitário Estimado (R$) e Total Total upo
Unitário Item to Estimada e fase e neutro, leitura de amperagem nas três fases, leitura de
frequência, sistema automático de partida e parada, comando de
transferência de cargas S, supervisão do funcionamento do
motor e carregador flutuador de bateria. Disjuntor de proteção
termomagnético do grupo gerador de sobrecarga e curto circuito,
instalado em caixa metálica montada sobre base. Quadro de
transferência automática com uma chave de transferência
SALVADOR
tripolar motorizada com intertravamento mecânico e elétrico,
chave de transferência com contatos para rede e outro para o
160040 - gerador, através de barramento de cobre instalado em caixa
PARQUE Salvado metálica montada sobre base. Base metálica para o conjunto
REGIONAL DE r/BA 60 motor/ alternador, construída em perfis de aço, dobrados e
MANUTENCAO/ soldados eletricamente, com pontos para içamento e tanque de
6
combustível integrado a base com autonomia miníma para 08
160525 - (oito) horas de operação contínua e coxins intermediários entre
ESCOLA DE motor/gerador e base. Acessórios: cabos para conexão ao quadro
FORMAÇÃO Salvado 30 de energia para instalação do equipamento, baterias com cabos e
COMPLEMENTA r/BA terminais, um silencioso tipo industrial, um conjunto de manuais
R DO EXERCITO técnicos, diagrama elétrico (esquemas) e manual de operação,
160034 - 4º
tubo de inox sanfonado para absorver as vibrações e dilatações
Salvado COMPANIA DE 120 do sistema de escapamento e horímetro de funcionamento.
r/BA GUARDAS
Carenagem silenciada construída em chapa metálica, portas para
acesso e manutenção e fechadura de chave única, entrada e saída
do ar para a refrigeração do motor e botão de parada de
emergência e pintura com tinta epóxi pó. Desempenho: nível de
ruído de 85Db e revestimento acústico (fono-absorvente);
incluso diária para supervisão da instalação e startup, a ser
realizada por técnico/engenheiro especializado (entrega técnica).
3
Locação de gerador de energia elétrica com potência nominal
minima de 100kVA com contêiner silenciado com escapamento
e quadro de comando completo, STAND BY, trifásico, motor
diesel; tensão de trabalho 220/127V. Motor diesel, 1.800 rpm, 06
(seis) cilindros em linha, refrigerado por radiador, com partida
elétrica 12V. Alternador trifásico, tipo “brushless” 04 (quatro)
polos, auto ventilado, enrolamento auxiliar e regulador
160032 - 17 automático de tensão. Quadro de comando com leitura de
CIRCUNSCRICA Salvado 2 voltagem entre fases e fase e neutro, leitura de amperagem nas
O DE SERVICO r/BA três fases, leitura de frequência, sistema automático de partida e
MILITAR
parada, comando de transferência de cargas S, supervisão do
160036 -
funcionamento do motor e carregador flutuador de bateria.
COMANDO 6 Salvado 120 Disjuntor de proteção termomagnético do grupo gerador de
REGIAO r/BA sobrecarga e curto circuito, instalado em caixa metálica montada
MILITAR
sobre base. Quadro de transferência automática com uma chave
160038 - 6.
de transferência tripolar motorizada com intertravamento
DEPOSITO DE Salvado 60 mecânico e elétrico, chave de transferência com contatos para
SUPRIMENTO r/BA rede e outro para o gerador, através de barramento de cobre
5 instalado em caixa metálica montada sobre base. Base metálica diária 160040 -
392 1.000,00 392.000,0 para o conjunto motor/ alternador, construída em perfis de aço,
PARQUE Salvado 0 dobrados e soldados eletricamente, com pontos para içamento e
REGIONAL DE r/BA 60 tanque de combustível integrado a base com autonomia miníma
MANUTENCAO/ para 08 (oito) horas de operação contínua e coxins
6 intermediários entre motor/gerador e base. Acessórios: cabos
160525 - para conexão ao quadro de energia para instalação do
ESCOLA DE
Salvado equipamento, baterias com cabos e terminais, um silencioso tipo
FORMAÇÃO 30 r/BA industrial, um conjunto de manuais técnicos, diagrama elétrico
COMPLEMENTA (esquemas) e manual de operação, tubo de inox sanfonado para
R DO EXERCITO absorver as vibrações e dilatações do sistema de escapamento e
160034 - 4º horímetro de funcionamento. Carenagem silenciada construída
COMPANIA DE Salvado 120 em chapa metálica, portas para acesso e manutenção e fechadura
GUARDAS r/BA
de chave única, entrada e saída do ar para a refrigeração do
motor e botão de parada de emergência e pintura com tinta epóxi
pó. Desempenho: nível de ruído de 85Db e revestimento
acústico (fono-absorvente); incluso diária para supervisão da
instalação e startup, a ser realizada por técnico/engenheiro
especializado (entrega técnica).
6 Locação de gerador de energia elétrica com potência nominal diária 160032 - 17
339 1.300,00 440.700,0 minima de 100kVA com contêiner silenciado com escapamento
CIRCUNSCRICA Salvado 0 e quadro de comando completo, EM USO, trifásico, motor
O DE SERVICO r/BA 2 diesel; tensão de trabalho 220/127V. Motor diesel, 1.800 rpm, 06
MILITAR
(seis) cilindros em linha, refrigerado por radiador, com partida
160036 -
elétrica 12V. Alternador trifásico, tipo “brushless” 04 (quatro)
COMANDO 6 Salvado polos, auto ventilado, enrolamento auxiliar e regulador