Objeto: O presente memorial compreende a descrição da execução do sistema complementar de ar condicionado como back-up, com destinação técnica e conforto humano, para atender as áreas de informática, segurança, no-break e museu do Edifício Sede do Banco Central, localizado na Av. Cândido de Abreu, 344 Centro Cívico, Curitiba- PR.
Compreende ainda, a descrição da execução de todos os demais serviços complementares e pertinentes aos serviços de instalação do sistema de ar condicionado, tais como: serviços gerais de construção civil relativos à demolição, reconstrução e acabamentos, mantendo-se sempre o padrão existente.
1.1. OBJETIVO
Os termos e condições aqui contidos fornecem as instruções nas quais a empresa Contratada deverá se basear, para cotar, fornecer, instalar e readequar, quando for o caso, o sistema complementar de ar condicionado, conforme indicado neste e nos desenhos que compõem os projetos.
1.2. GENERALIDADES
1.2.1. DEFINIÇÕES
Nesta especificação, os termos a seguir terá o seguinte significado:
 CONTRATANTE: Refere-se ao BACEN - Banco Central proprietarário dos serviços objeto desta.
 FISCALIZAÇÃO: Refere-se ao BACEN, ou represente pôr ele designado, para fiscalização da fabricação, ensaios, montagem e instalação dos elementos, aqui descritos.
 CONTRATADA: Refere-se à empresa contratada para a execução dos serviços.
1.3. ESCOPO DE FORNECIMENTO
Farão parte do fornecimento da Contratada os seguintes serviços:
 Fornecimento, montagem e instalação de todos os equipamentos e materiais, necessários para o perfeito funcionamento do sistema complementar de ar condicionado, bem como os complementos e acessórios, mesmo quando não claramente especificados, mas necessários para o seu perfeito funcionamento;

 Execução do canteiro de obra para guarda de materiais e administração de obra, em local a ser designado pela Contratante / Fiscalização;
 Transporte vertical e horizontal na obra;
 Rede elétrica de força e comando conforme indicado nos desenhos e neste caderno;
 Rede de dreno conforme indicado nos desenhos e neste caderno;
 Proteção adequada e ou remoção, se autorizado pela Contratante, de todos os elementos existentes nos ambientes, tais como móveis em geral, equipamentos, etc., se necessário, para a execução dos serviços;
 Execução da automação de todos os equipamentos que compõem o sistema existente na área de casa de máquina da central de água gelada, conforme o indicado no projeto;
 Execução de todo e qualquer serviços, mesmo aqueles aqui não claramente especificados, de construção civil relativos à abertura de furos em lajes, paredes, pisos, forros, divisórias, pinturas, etc., mantendo-se sempre o padrão existente;
 Um jogo de desenhos copiativos, atualizados, contendo todas as eventuais modificações ocorridas durante a execução das instalações (“As Built”).
 Dois jogos de Manuais de Operação e Manutenção, contendo inclusive catálogos técnicos dos equipamentos instalados;
 Certificado de garantia fornecido pela própria Contratada, independente do certificado de garantia do fabricante.
 Fornecimento de planilhas específicas de testes e balanceamento das instalações.
 Fornecimento de pessoal para operação total dos sistemas instalados durante as fases de testes iniciais até o aceite definitivo dos serviços;
 Treinamento de pessoal designado pela Contratante / Fiscalização para operação dos sistemas instalados, pela Contratada, caso seja solicitado;
 Apresentar à Fiscalização do BACEN, após o início das obras e serviços, a relação dos empregados que executaram os serviços, informando o cargo de cada um;

 Remover periodicamente, sob sua exclusiva responsabilidade, o entulho resultante da execução das obras e serviços, observando as condições que atendam às exigências dos órgãos competentes e de defesa do meio ambiente.
1.4. NORMAS TÉCNICAS 1.4.1. REFERÊNCIAS GERAIS
Para o projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e seus acessórios, bem como toda a terminologia adotada, serão seguidos as prescrições das publicações das seguintes normas:
 ABNT-NBR-16401-1 - Instalações de Ar Condicionado – Sistemas centrais e unitários, 04.09.2008.
Parte 1: Projetos das instalações
Parte 2: Parâmetros de conforto térmico
Parte 3: Qualidade do ar interior
 ABNT-NBR 5410 - Instalações elétricas de Baixa Tensão.  Portaria n.º. 3 532 - Ministério da Saúde de 28.08.1998.
Para os casos omissos, estas normas serão complementadas pela seguinte norma:
 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
1.4.2. REFERÊNCIAS ESPECÍFICAS
O desempenho dos filtros de ar deverá atender o descrito nas normas da ABNT NBR-6401, as normas pertinentes da ASHRAE e Portaria n.º. 3 523 do Ministério da Saúde.
Os níveis de emissão sonora das unidades deverão estar compatíveis com a norma ARI - Standard 575.
Os ventiladores deverão obedecer às velocidades limites nas descargas, conforme indicado em normas ABNT NBR-6401.
Todos os testes a serem realizados durante as fases de execução dos serviços, bem como os testes finais para ajustes e entrega, deverão seguir os procedimentos específicos de cada teste, conforme indicados nas normas da ABNT e ou nos roteiros estabelecidos pelos fabricantes dos equipamentos.

1.4.3. NÍVEL DE RUÍDO
O sistema de ar condicionado obedecerá no tocante aos níveis de ruídos, vibrações das máquinas e instalações, às normas da ABNT e, no caso de omissão destas, as normas da ARI e ASHRAE.
A seleção de difusores, grelhas e difusores de ar deverão garantir o nível NC (Noise Criteria) de NC-35.
1.4.4. SISTEMA DE UNIDADES
O sistema de unidades adotado neste trabalho será o Sistema Internacional (SI), indicando-se entre parênteses.
1.4.5. Ambientes Condicionados
Conforme indicado nos desenhos.
2.
CONDIÇÕES DE PROJETO