Objeto: Contratação de empresa especializada para a realiza- ção dos seguintes serviços, com fornecimento de material:
5.1. Instalações Elétricas de Baixa Tensão

a) Instalação de 34 (trinta e quatro) tomadas da rede estabilizada para computadores, reprografia, impressoras e servidores em circuitos atualmente de 220 V. Incluindo todo material necessário para a instalação das mesmas: cabos, disjuntores tomadas, espelho de tomada e outros, tudo seguindo os mesmos padrões dos equipamentos atualmente utilizados;
b) Dimensionar fiação e disjuntores adequados para cada sala, para evitar sobreaquecimento. Circuito esse alimentado por um Nobreak já existente;
c) Utilizar tubulações existentes nas salas;
d) Utilizar as caixas já existentes, mudando o espelho para ela comporte duas tomadas;
e) Utilizar o quadro de energia estabilizada de cada andar;
f) As instalações deverão ser executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela CELG;
g) As tomadas para a rede estabilizada devem ficar sempre do lado de um ponto lógico;
h) Os disjuntores deverão ser do tipo DR, de acordo com as exigências da Norma NBR 5410, bem como dispositivos protetores de surtos (DPS);
i) As tomadas de 220 V devem ser identificadas por escrita em etiquetas identificando o quadro e andar o qual ela pertence, conforme o padrão já existente;
j) Plugue da tomada elétrica deverá ser na cor vermelha, conforme as já existentes nos locais;
k) Fazer visita técnica à Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região e receber um atestado de comparecimento, ou apresentar, declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto da contratação.
l) Instalar quantidade de pontos por andar de acordo com o Anexo I;
m) Os equipamentos e serviços elétricos terão garantia de 01 (um) ano, a partir do término das instalações.
5.2. Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados/Voz):
a) Instalação de 71 (setenta e um) pontos de rede lógicos para computadores, impressoras e servidores. Incluindo todo material necessário para a instalação dos mesmos: cabos, patche painel, tomadas, espelho de tomada, crimpagem entre outros, tudo seguindo os mesmos padrões dos equipamentos atualmente utilizados;
b) O cabeamento deverá ser constituído por cabos do tipo UTP (Unshielded Twisted Pairs), Categoria 6. A distância máxima entre o ponto de instalação do equipamento ativo e o ponto de saída para estações de trabalho será de, no máximo, 90 metros;
c) Todas as tomadas, patch panel, cabos, plugues e os

demais equipamentos especificados deverão ser categoria 6;
d) O projeto e execução do cabeamento estruturado (Dados/Voz) serão elaborados e executados de acordo com as normas da ABNT;
e) Todo cabeamento deverá ser lançado em tubulações existentes nas salas, eletrocalhas sobre as paredes, pisos e forros sobre as paredes e divisórias;
f) Estes não poderão percorrer os mesmos dutos, calhas e prateleiras dos cabos de energia elétrica;
g) Utilizar as caixas já existentes, mudando o espelho para ela comporte duas tomadas fêmeas RJ 45;
h) Interligar todos os pontos lógicos do Anexo I a uma sala de racks e switchs localizada no 5º (quinto) andar;
i) Fornecer 4 (quatro) patchs panel categoria 6, de 19 polegadas e 24 portas RJ 45 cada, para serem instalados nos rack de 42U, existentes na sala de racks e switchs localizada no 5º (quinto) andar;
j) Fornecer 82 patch cord categoria 6 de 1,5 metros (57 cor azul, 15 cor vermelha e 10 cor amarela) e 60 line cord (cor azul) categoria 6 de 2,5 metros;
k) Cada ponta dos pontos de rede lógica (saindo do local que consta no Anexo I e chegando no patch panel correspondente) deverá ser devidamente identificada com escrita: Número do Andar (s1,s2,1,2,3,4,5,6,7, etc), “.” e Número Sequencial (de 01 a n, observando a sequência já existente no andar). Ex: 4.41 (quarto andar, ponto 41);
l) Lançamento de 16 fibras ópticas multímodo com conexão de fusão que suporta velocidade de 10 Gbps, para interligar equipamentos da sala de concentradores à sala de servidores, ambas no 5º andar.
m) Deverá apresentar a certificação de toda a rede de cabeamento estruturado. Todos os pontos lógicos deverão ser certificados através de equipamentos do tipo Pentascanner e o setor de informática deverá receber um laudo de todos os testes;
n) Fazer visita técnica à Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região e receber um atestado de comparecimento, ou apresentar, declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto da contratação.
o) Instalar quantidade de pontos por andar de acordo com o Anexo I;
p) Os equipamentos e serviços lógicos, terão garantia de 01 (um) ano, a partir do término das instalações.


Credenciamento: 1.1 A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio WWW.COMPRASNET.GOV.BR, observados os seguintes aspectos:
a) o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
b) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso;
c) o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
1.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação

Pág. 3 de 48 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO Pregão Eletrônico n. 07/2014 – Melhoria Rede Elétrica e Lógica – Sede da PRT18
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
1.3 A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

Habilitação: 11.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial), mediante consulta on-line ao sistema, bem como pela documentação complementar prevista neste instrumento.
11.2 Os dados dos documentos de habilitação registrados no SICAF a serem avaliados são os seguintes:
a) NÍVEL I – Credenciamento;
b) NÍVEL II – Habilitação Jurídica (nos termos do art. 28 da Lei 8.666/93);
c) NÍVEL III – Regularidade Fiscal Federal (nos termos do art. 29 da Lei 8.666/93);
d) NÍVEL IV – Regularidade Fiscal Estadual/Municipal conforme o caso (nos termos do art. 29 da Lei 8.666/93);
e) NÍVEL V – Qualificação Econômico-Financeira (nos termos do art. 31 da Lei 8.666/93);
f) Declarações.
Obs.: No caso do referido registro apresentar-se desatualizado, ou mesmo na ausência deste, a licitante poderá apresentar os documentos constantes originalmente no SICAF, no momento da solicitação do Pregoeiro.
11.3 Para fins de habilitação nesta licitação, deverá ser apresentada, ainda, a seguinte documentação complementar:
a)Certidão negativa de falência ou, se for o caso Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, ou se este não constar, expedida há, no máximo, 90 (noventa dias) da data prevista para a abertura da sessão pública;
b)Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, de

Pág. 12 de 48 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO Pregão Eletrônico n. 07/2014 – Melhoria Rede Elétrica e Lógica – Sede da PRT18
acordo com a Lei 12.440, de 07 de julho de 2011; c) Declaração de parentesco de acordo com a Resolução CNMP nº 37/2009 – conforme modelo constante do anexo III deste edital;
d) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a Licitante apresentar resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices: Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF; e) No mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo, satisfatoriamente, produtos/serviços compatíveis com o objeto da presente licitação;
11.4. Os documentos apresentados nesta licitação deverão estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ, no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor e vir acompanhados de tradução para a língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, no caso de documentos apresentados em outros idiomas.
11.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
11.6. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, os documentos expedidos nos últimos 30 (trinta) dias que antecederem à data da sessão deste certame serão considerados válidos, exceto se houver regulamentação em norma específica dispondo de modo contrário.
11.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

Pág. 13 de 48 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO Pregão Eletrônico n. 07/2014 – Melhoria Rede Elétrica e Lógica – Sede da PRT18
11.8. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serão INABILITADOS, não se admitindo complementação posterior.
11.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93.
12.1Após fase competitiva e conhecida a licitante classificada em primeiro lugar, esta deverá anexar, após solicitação formal do Pregoeiro pelo sistema, sua proposta de preços ajustada ao último lance ou valor negociado, bem como a documentação de habilitação exigida neste Edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, em arquivo único, EXCLUSIVAMENTE, por meio da opção “convocar anexo” do Sistema Comprasnet.
12.1.1. o termo inicial da contagem do prazo para que o licitante anexe sua proposta/documentos será o momento em que o sistema registrar a primeira ou única convocação do arquivo;
12.1.2.o termo final da contagem do prazo para que o licitante anexe sua proposta/documentos será o momento em que o sistema registrar o último ou único upload do arquivo;
12.1.3.Durante o prazo máximo de anexo do arquivo, a licitante poderá complementar documentos relativos a proposta de preços ou habilitação, desde que não extrapole o limite de tempo pré-definido, salvo caso superveniente devidamente atestado pelo pregoeiro.

Pág. 14 de 48 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO Pregão Eletrônico n. 07/2014 – Melhoria Rede Elétrica e Lógica – Sede da PRT18
12.1.4. A critério do Pregoeiro, o envio da proposta de preços e o da documentação de habilitação poderão ser solicitados em conjunto, de maneira que o prazo seja comum para ambos.
12.1.5. Os documentos remetidos por meio da opção “convocar anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
12.1.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso solicitados, deverão ser entregues no Setor de Compras e Licitações da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, no endereço: Av. T-63, número 1680, quadra 572 lotes 13 a 17, esq. com rua C-253, Setor Nova Suíça, Goiânia – Goiás, CEP 74.280-235.
12.2. O não envio da proposta de preços ou da documentação de habilitação nos termos deste Edital implicará a desclassificação ou inabilitação da licitante neste certame, conforme o caso.
12.3. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.