Objeto: 1.1.
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para manutenção de sistemas de supervisão predial com fornecimento de equipamentos e acessórios, bem como serviço de atualização de sistema, para modernização do SSCP – Sistema de Supervisão e Controle Predial do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro, situado à Av. Presidente Vargas nº 730, 3º andar – Centro – Rio de Janeiro, com garantia plena de 1 ano, a contar do recebimento definitivo dos serviços, e incluindo todos os materiais, serviços e custos, de qualquer natureza, para execução dos seguintes serviços:
I. Apresentação de projeto executivo, cronograma físico e demais documentações técnicas e administrativas exigidas por lei, norma ou procedimentos internos do Banco Central, responsabilizando-se por todos os licenciamentos, pagamentos de taxas e quaisquer outros procedimentos autorizativos junto aos órgãos públicos que sejam exigidos para esse serviço.
II. Implementar a monitoração dos 04 (quatro) QTAs (Quadro de Transferência Automática) dos Grupos Geradores de Energia, através de suas USCAs (Unidade de Supervisão de Corrente Alternada), interligando as mesmas em rede de protocolo aberto compatível com o SSCP existente, com todas as funcionalidades de Consultas, Banco de Dados e Relatórios existentes. A contratada fornecerá todos os materiais e serviços, inclusive o cabeamento;
III. Fornecer e instalar 04 (quatro) Multimedidores de Energia para monitoração dos 02 (dois) QGBTs (Quadros Gerais de Baixa Tensão) que atendem aos CPDs do 4° e 14° pavimentos, interligando os mesmos em rede de protocolo aberto compatível com o SSCP existente, com todas as funcionalidades de Consultas, Banco de Dados e Relatórios existentes. A contratada fornecerá todos os materiais e serviços, inclusive o cabeamento;

Edital de Pregão Eletrônico Adrja 91/2019
[17]
PE 161388
Anexo 1

Observação: uma vez que os disjuntores atuais ainda não possuem interface para transmissão de dados, a monitoração deverá ser implantada “em espera”, mas a contratada deverá demonstrar sua operacionalidade através de teste com instrumentação adequada.
V. Instalar dois pontos adicionais de visualização do sistema, no 3º (CAG-Central de Água Gelada) e 23º pavimentos. A contratada deverá providenciar a instalação, além das modificações do sistema e os licenciamentos (Viewer Only) necessários. O Banco Central fornecerá os computadores, monitores e cabeamentos entre os pavimentos.

Edital de Pregão Eletrônico Adrja 91/2019
[18]
PE 161388
Anexo 1
o
Se o status do Sensor 1, do Grupo 1, da Remota 1 é True, ligar o Ponto de Comando 1 da Remota 1.
o
Se o status do Sensor 2, do Grupo 2, da Remota 2 é False, Executar a Rotina “Liga Prédio”.

O sistema realizará continuamente a verificação das condições programadas, e sempre que a comparação seja verdadeira o sistema executará o comando ou rotina programada.

Para configuração das ações condicionais será criada uma nova tela dentro do SSCP. Esta tela somente poderá ser acessada pelo grupo de usuário definido pelo Banco Central.

Tanto a navegação como os objetos visuais desta nova tela serão realizadas mantendo o padrão existente no SSCP.
VII. As seguintes funcionalidades deverão ser implementadas quando da atualização do SSCP existente, o qual utiliza o software Elipse E3:
Funcionalidades:

Implementação de uma tela por grupo gerador para visualização de status e medições principais.
 Implementação de uma tela por medidor para visualização das grandezas elétricas (CPD – Demab do 4º pav.).
 Implementação de uma tela por medidor para visualização das grandezas elétricas (CPD – Coinf do 14º pav.).

Implementação de uma tela de Arquitetura de Rede para visualização de status de comunicação dos dispositivos (Grupos Geradores e Multimedidores dos Painéis).
 Implementação de uma tela tipo Unifilar para visualização de status dos disjuntores da Subestação.

Implementação de uma biblioteca de pop up para visualização das principais grandezas elétricas e status dos Disjuntores da Subestação.
 Implementação de 3 níveis de usuários, sendo um nível somente para visualização, um nível para operação normal, um nível para usuários avançados de engenharia.

Implementação dos Drivers de Comunicação Modbus RTU para leitura dos dispositivos.

Todas as grandezas elétricas serão armazenadas em Banco de Dados.

Todas as grandezas elétricas poderão ser consultadas em forma de gráficos e lista de dados, tanto em tempo real como em tempo histórico.

Todas as consultas realizadas, seja em forma de gráfico ou lista, poderão ser plotadas em relatórios.

As listas de dados consultados poderão ser plotadas em planilha (Excel).

Edital de Pregão Eletrônico Adrja 91/2019
[19]
PE 161388
Anexo 1
 As consultas de tipo histórico poderão ser consultadas em tempo absoluto (data/hora inicial e data/hora final) ou relativo (últimos X minutos, horas, dias).
Observações:
 Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em plataforma aberta, sem a colocação de senhas ou limitações para futuras implementações.

Todos os Tags sejam internos ou de comunicação do Driver Modbus seguem a nomenclatura dos Tags das Malhas de Controle, documentação dos painéis elétricos e fluxograma de processo (P&Ids), com os devidos comentários explicativos (Ex.: composição dos bits da palavra), facilitando a manutenção do programa.

Toda a programação interna será desenvolvida com comentários explicativos para facilitar a manutenção do aplicativo.
VIII. Entrega, ao término do contrato, dos seguintes itens: (1) certificados de garantia dos componentes instalados e dos serviços executados; (2) laudos técnicos e relatórios dos ajustes, parametrizações, medições e testes; (3) manuais de operação e manutenção, e demais documentações técnicas, do fabricante dos componentes fornecidos e instalados; (4) projetos de as built em meio impresso e eletrônico de todo o conjunto instalado; (5) Atualização do Manual de Operação do SSCP existente com os seguintes requisitos mínimos:
o
Apresentação da forma de navegação entre as telas e pop up
o
Apresentação da forma de realizar as consultas no Banco de Dados
o Apresentação da forma de realizar relatórios a partir de consultas no Banco de Dados
o Apresentação da forma de realizar os comandos (ligar/desligar, manutenção, etc.)
o
Apresentação da forma de realizar o controle de usuário e login.

Edital de Pregão Eletrônico Adrja 91/2019
[20]
PE 161388
Anexo 1
prédio, totalizando 3.600 pontos de monitoramento, que estão interconectadas através de um barramento paralelo com uma central micro processada que realiza o scan de atualização de status dos sensores e o acionamento dos equipamentos de refrigeração (fan coils) e do sistema de iluminação (comando ligar/desligar) do prédio.

Condições de participação: 4.1.
Ficam impedidas de participar da licitação as empresas que, na data da abertura do pregão, apresentem qualquer das seguintes situações:
4.1.1.
não estejam credenciadas na forma do item 5;
4.1.2.
apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a modalidade de constituição;
4.1.3.
apresentem-se sob a forma de cooperativa, qualquer que seja a modalidade de constituição;
4.1.4. possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa que seja diretor ou servidor do Banco Central do Brasil;

Edital de Pregão Eletrônico ADRJA 91/2019
[4] PE 161388
membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e os licitantes que participarem do pregão na forma eletrônica (art. 3 o , Caput, do Dec. n o 5.450/2005).


Habilitação: 13.1
Para fins de habilitação, deve ser observado o contido no Anexo 2 - Condições para Habilitação.
13.2
As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no art. 3 o da Lei Complementar n o 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei Complementar n o 123/2006).

Edital de Pregão Eletrônico ADRJA 91/2019
[10] PE 161388
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2 o da Lei Complementar n o 123/2006 e art. 4 o , § 4 o do Dec. n o 8.538/2015).
13.3
Caso não seja habilitado o licitante classificado em primeiro lugar, será verificada a habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se obtenha um licitante que atenda às condições de habilitação (art. 25, § 5 o do Dec. n o 5.450/2005).
13.4
No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, § 3 o do Dec. n o 5.450/2005).
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Na hipótese de alteração das condições de habilitação jurídica da CONTRATADA, em razão de fusão, cisão, incorporação ou associação com outrem, o presente contrato pode ser ratificado e sub-rogado para a nova empresa, sem ônus para o BC, e com a concordância deste, com transferência de todas as obrigações aqui assumidas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É reservado ao BACEN o direito de decidir se mantém ou não a execução do contrato com empresa resultante da alteração social.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de cisão, o BACEN pode rescindir o contrato ou continuar sua execução, pelo prazo restante, com a empresa que, dentre as surgidas da cisão, melhor atenda às condições iniciais de habilitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer das hipóteses de que trata o caput, a ocorrência deve ser formalmente comunicada ao BACEN, na pessoa do fiscal do contrato, anexando cópia do documento comprobatório da alteração social, devidamente registrada.
PARÁGRAFO QUARTO - A não apresentação do comprovante em até 5 (cinco) dias úteis após o registro da alteração social sujeita a CONTRATADA à sanção de advertência e, persistindo a omissão, à rescisão do contrato, com aplicação de multa e das demais sanções previstas em lei.

Julgamento: 11.1
O critério de julgamento será o de menor preço global.
11.2
Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor proposta, ou decidir sobre sua aceitabilidade.

Edital de Pregão Eletrônico ADRJA 91/2019
[9] PE 161388
11.7
Na situação em que houver oferta ou lance considerados qualificados para classificação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido um preço melhor.
11.9
Após a etapa de lances ou de negociação, o licitante vencedor deverá enviar, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a Proposta de Preços, ajustada ao novo valor total ofertado, conforme modelo no Anexo 5.
11.8
A referida solicitação poderá ser encaminhada aos licitantes que apresentaram propostas ou somente ao licitante classificado em primeiro lugar, conforme previsão contida no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet.