Objeto: 7.1. A execução dos serviços será iniciada após assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame licitatório, cujas fases observarão os procedimentos descritos abaixo:.
7.1.1. O processo está dividido em três fases e todas as a vidades desenvolvidas devem estar de acordo com os procedimentos do Parque Tecnológico.
Fase 1- Instalação de Cabeamento estruturado metálico e Fibra Óp ca com fornecimento do material necessário:
Nessa etapa não poderá haver subcontratações.
Compreende as a vidades rela vas à passagem de cabos, iden ﬁcação e conectorização, tanto de cabeamento metálico quanto óp co.

Permi r aplicação em ambiente externo e interno, com construção do po “ ght buﬀer”, composto por ﬁbras óp cas monomodo com reves mento primário em acrilato e reves mento secundário em material polimérico colorido (900 μm), reunidas e reves das por ﬁbras sinté cas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;
Possuir no mínimo 06 ﬁbras;
Fabricante deste cabo óp co preferencialmente deverá possuir cer ﬁcação ISO 9001 E ISO 14001;
Apresentar Cer ﬁcação ETL (OFNR);
Apresentar Cer ﬁcação Anatel;
Cons tuído por ﬁbras monomodo 9/125 μm, proof-test 100Kpsi;
Apresentar diâmetro do campo modal: 9,3 +/- 0,5μm em 1310ηm e 10,4 +/- 0,8μm em 1550ηm;
Apresentar atenuação máxima de 0,37 dB/km em 1310ηm e 0,23 dB/km em 1550ηm;
Ser totalmente dielétrico, garan ndo a proteção dos equipamentos a vos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;
Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
Ser da classe de ﬂamabilidade do reves mento externo: LSZH;
Possuir raio mínimo de curvatura de 15 x diâmetro do cabo durante a instalação e de 10 x diâmetro do cabo após instalado;
Possuir resistência à tração durante a instalação de 185kgf;
Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-C.3;
Atender demais caracterís cas de acordo com a norma ABNT NBR 14772.
7.2.2.Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6:
Possuir cer ﬁcado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especiﬁcações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem como cer ﬁcado para ﬂamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM conforme UL;
O cabo u lizado deverá possuir cer ﬁcação Anatel impressas na capa;
O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
Possuir cer ﬁcação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita iden ﬁcar a data de fabricação dos cabos; Ser composto por condutores de cobre sólido; Fio sólido de cobre eletrolí co nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG, capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza;
Deve atender ao código de cores especiﬁcado abaixo:
Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;
Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;
Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;
Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco;
Exceder as caracterís cas elétricas con das na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;
Impedância caracterís ca de 100Ω (Ohms);
Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais caracterís cas elétricas em transmissões de altas velocidades (valores picos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz;

7.2.6. Patch Panel 24 portas - categoria 6:
Deverá ser do mesmo fabricante dos conectores RJ-45 fêmea e do cabo UTP, ou que exista homologação entre eles para garan r a performance e durabilidade do material
Painel frontal em termoplás co de alto impacto, não propagante a chama com porta e quetas de iden ﬁcação em acrílico para proteção;
Possuir cer ﬁcação UL ou ETL Listed;
Fabricado em aço e termoplás co de alto impacto;
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;
Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;
Deve possuir iden ﬁcação do fabricante no corpo do produto;
Deve possuir iden ﬁcação dos conectores na parte frontal do Patch Panel para facilitar manutenção e instalação;
Possuir local para aplicação de ícones de iden ﬁcação (para codiﬁcação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
Fornecido de fábrica com ícones de iden ﬁcação (nas cores azul e vermelha);
Ser fornecido com guia traseiro com possibilidade de ﬁxação individual dos cabos, proporcionando segurança, ﬂexibilidade e rapidez na montagem;
Ser fornecido com acessórios para ﬁxação dos cabos (velcros e cintas de amarração);
O fabricante preferencialmente deverá apresentar cer ﬁcação ISO 9001 e ISO 14001;
7.2.7. Rack fechado de piso padrão metálico 42 Us
Deve atender as seguintes especiﬁcações mínimas
Ser Rack fechado com 42Us
Ser confeccionado em aço SAE1020;
Ter pintura eletrostá ca na cor preto;
Possuir porta frontal com perfuração de 50% e sistema de fecho com chave escamoteável;
Possuir tampas laterais de fácil re rada;
Possuir porta traseira perfurada;
Possuir Aberturas superiores e inferiores para entrada de cabos;
Conter todos os acessórios/partes necessários para permi r a montagem de equipamentos de 19”, com 4 (quatro) longarinas ver cais
Possuir as posições de U numeradas nas quatro longarinas ver cais;
Possuir Altura: 2000 mm; Largura: 600 mm; e Profundidade 1100 mm;
Possuir quan dade necessária de PDUs universais para prover no mínimo 20 conectores NBR 14136 16A distribuídos de forma igualitária em ao menos 02 (dois) circuitos elétricos, de maneira a viabilizar balanceamento e redundância elétrica;
Os conectores elétricos de saída da PDU deverão ser protegidos por, no mínimo, um disjuntor
7.2.8. Distribuidor interno óp co - 1U para até 24 ﬁbras:
Deve vir conﬁgurado para gerenciar pelo menos 12 ﬁbras óp cas;
Deve vir conﬁgurado para u lizar conectores LC
Deve suportar cabos óp cos de construção ght ou loose;
Deve acompanhar o distribuidor óp co, protetor de emenda, e braçadeiras plás cas;

Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
Possui Cer ﬁcação UL ou ETL LISTED;
Possuir Cer ﬁcação ETL VERIFIED;
Deve ter duas cer ﬁcações Anatel conforme regulamento da en dade: a do cabo ﬂexível e do cordão de manobra;
Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
Deve possuir cer ﬁcação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;
Deverão ser montados e testados em fábrica, com garan a de desempenho;
O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre ﬂexível, mul ﬁlar, isolamento em polioleﬁna e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especiﬁcações con das na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplás co de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (ﬂamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garan a de vinculação elétrica com as veias do cabo;
Deve possuir classe de ﬂamabilidade no mínimo CM;
O Cabo u lizado deve apresentar Cer ﬁcação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable);
Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especiﬁcações da ANSI/TIA/EIA-606-A;
Exceder as caracterís cas elétricas con das na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;
O fabricante preferencialmente deverá possuir cer ﬁcação ISO 9001 e ISO 14001;
7.2.11. Patch cords de 3,00 m - RJ 45/RJ 45 - categoria 6:
Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala de Telecomunicações;
Possui Cer ﬁcação UL ou ETL LISTED;
Possuir Cer ﬁcação ETL VERIFIED;
Deve ter duas cer ﬁcações Anatel conforme regulamento da en dade: a do cabo ﬂexível e do cordão de manobra;
Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;
Deve possuir cer ﬁcação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;
Deverão ser montados e testados em fábrica, com garan a de desempenho;
O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre ﬂexível, mul ﬁlar, isolamento em polioleﬁna e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especiﬁcações con das na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplás co de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (ﬂamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garan a de vinculação elétrica com as veias do cabo;
Deve possuir classe de ﬂamabilidade no mínimo CM;
O Cabo u lizado deve apresentar Cer ﬁcação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable);
Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especiﬁcações da ANSI/TIA/EIA-606-A;
Exceder as caracterís cas elétricas con das na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;
O fabricante preferencialmente deverá possuir cer ﬁcação ISO 9001 e ISO 14001;
7.2.12. Cordão óp co duplex LC/LC-UPC monomodo 2,5 m:
Este cordão deverá ser cons tuído por um par de ﬁbras óp cas monomodo 9/125 m (cor azul), po “ ght“;
U lizar padrão “zip-cord” de reunião das ﬁbras para diâmetro de 2mm;
A ﬁbra óp ca deste cordão deverá possuir reves mento primário em acrilato e reves mento secundário em PVC; Sobre o reves mento secundário deverá exis r elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;
As extremidades deste cordão óp co duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;
O fabricante preferencialmente deverá apresentar cer ﬁcados ISO 9001 e ISO 14001;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, iden ﬁcação do produto e data de fabricação;
Ser disponibilizado nas terminações com conectores LC-UPC;
O fabricante deve possuir cer ﬁcação Anatel para os conectores óp cos LC;
O cabo (cordão) óp co deverá possuir cer ﬁcação ANATEL;
7.2.13. Pigtail para conectorização de ﬁbra em DIO:
Cabo óp co monoﬁbra monomodo 9/125µ; Conector LC-UPC;

7.3. Garan a dos Serviços
7.3.1. Os serviços de instalação terão garan a de 12 (doze) meses, contados a par r da data do Aceite Deﬁni vo de todas as fases.
7.3.2. Durante o período de garan a a CONTRATADA compromete-se a executar os serviços de manutenção corre va e ou troca dos equipamentos, sem quaisquer ônus para A CONTRATANTE.
7.3.3. Para as manutenções corre vas relacionados ao cabeamento de rede, a CONTRATADA deverá atender em até 48 (quarenta e oito) horas corridas, após a abertura do chamado, respeitando o horário compreendido entre 08:00 e 17:00.
7.4. Cronograma de Execução Físico-Financeiro
7.4.1. As fases das entregas dos bens e serviços e os prazos estão detalhados, conforme adiante descrito:
TOTAL
Semana 5 Descrição dos Serviços
Valor Total do Item R$ Par cipação % 35 Simples Acumulado FASE 3 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE
100,00% 100,00% 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE
328.546,39 100,00
328.546,39 328.546,39














  










  



  

Condições de participação: 4.1. Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u lizar o cer ﬁcado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Não poderão par cipar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da legislação vigente;
4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra va ou judicialmente;
4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.6. en dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.2.8. ins tuições sem ﬁns lucra vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma va/SEGES nº 05/2017).
4.2.8.1. É admissível a par cipação de organizações sociais, qualiﬁcadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a vidades previstas no contrato de gestão ﬁrmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec vos atos cons tu vos.
4.2.9. sociedades coopera vas, considerando a vedação con da no art. 10 da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 2017.
4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1. Para os ﬁns do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança neste órgão contratante.
4.5. Como condição para par cipação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às seguintes declarações:
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.5.1.1. nos itens exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.1.2. nos itens em que a par cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.5.2. que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deﬁnidos no Edital;
4.5.3. que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar go 7°, XXXIII, da Cons tuição;
4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.6. que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons tuição Federal;
4.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.6. A declaração falsa rela va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

Credenciamento: 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer ﬁcado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden ﬁque incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiﬁcação no momento da habilitação