Objeto: 1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de grupo gerador a diesel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.


Credenciamento: 3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

Habilitação: 9.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.2010.
9.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
9.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 3 (três) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43 § 1º da LC nº 123, de 2006
9.2.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:
9.3. Habilitação jurídica:
9.3.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.3.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
9.3.5. no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.3.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
9.4.
Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.4.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
9.4.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
9.4.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.4.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.4.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.4.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.4.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.4.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.5.
os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico- Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
9.5.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.5.2.1.
no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007);
9.5.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.5.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ; Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = -; Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = --; e
Passivo Circulante
9 . 5 . 4 . As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
9.6.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.7.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (12) 3941-1881 ou via e-mail pregão@inpe.br, no prazo de 3 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original,

por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail;
9.8.
Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para os quais será concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação fiscal.
9.9.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.11.
O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.
9.12.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

Julgamento: 1 9.1.
Será considerada VENCEDORA a proposta que atenda a todos os requisitos e que tenha o menor preço por item, feitas as considerações aplicáveis de acordo com o Decreto 7.174/2010.
São José dos Campos, 02 de agosto de 2013.
Requisitante:
JOSIANE MARIA GOMES MAFRA – SIAPE 664105 OBT/DGI- Divisão de Geração de Imagens
Conferido: _________________________________________________________________ ____
VALTER GUSKA – SIAPE 1154642
Chefe Substituto do Serviço de Engenharia e Manutenção
Aprovado por:
JULIO CÉSAR LIMA D’ÁLGE- SIAPE: 664441 Coordenador de Observação da Terra

De acordo, pelo responsável da área de TI:
Nome / nº SIAPE / Cargo (ou Função) De acordo, pelo integrante indicado pela Área Administrativa: Nome / nº SIAPE / Cargo (ou Função)
A
p
rovo
o presente Termo de Referência, nos Termos do artigo 9º, parágrafo 1º do
Decreto
5.450/2005,
conforme atribuição que me foi conferida pela RE/DIR 012.48.
Ordenador da Despesa


GRUPO MOTO GERADOR CARENADO COM ATENUAÇÃO ACÚSTICA
Fornecimento de grupo motogerador a diesel, com potência mínima de 180kVA/144kW em regime de operação emergencial (stand-by), equipado com carenagem para atenuação acústica, painel de controle, quadro de transferência automática e completo sistema de exaustão e arrefecimento.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MOTOR DIESEL
Tipo: Estacionário, injeção direta, turboalimentado, pós-arrefecido;
Ciclo de trabalho: Diesel - 4 tempos;
Potência útil líquida mínima adequada ao funcionamento regime Stand-By (emergencial) de 180kVA/144kW;
Rotação nominal: 1800rpm;
Número de cilindros: 6;
Arrefecimento: Sistema selado com radiador, ventilador e bomba centrífuga;
Sistema de governo: Regulador eletrônico de velocidade, compatível para alimentar cargas deformantes, integração com o controle de tensão do gerador para otimização de estabilidade com qualquer condição de carregamento;
Filtros: Ar tipo seco, lubrificação em cartucho substituível, combustível de feltro substituível;
Sistema elétrico: Mínimo de 12Vcc dotado de alternador para carga da bateria e motor de partida;
Sistema de pré-aquecimento: através de resistência elétrica intercalada no circuito de refrigeração;
Sistema de transferência de óleo diesel;
Escapamento com silencioso do tipo hospitalar 29db(A) e flexível em aço inox;
Sistema de proteção (mínimo):

Baixa pressão do óleo lubrificante;

Alta temperatura da água de arrefecimento;

Sensor de nível de água do radiador;
 Defeito no pré-aquecimento;
 Falha na partida;
 Potência inversa;

 Sobrevelocidade;
 Sobrecorrente;
 Sobrecarga;
 Sobretensão e subtensão;
 Sobrefrequência e subfrequência.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO GERADOR (ALTERNADOR)
Tensão nominal: 220/127Vca;
Potência de emergência mínima: 180kVA/144kW;
Frequência nominal: 60Hz;
Número de fases: 3 (trifásico);
Número de pólos: 4;
Ajuste de tensão: 10%;
Regulação de voltagem: 1,0%
Ajuste de frequência: 5%;
Regulação de frequência: 0,25% para carga constante;
Rendimento a plena carga com FP 0,8:
93%;
Distorção harmônica para condições de carga nominal linear e fator de potência 0,8 indutivo: ≤ 4%;
Corrente de curto circuito permanente (10s):
3,0Pu;
Classe de isolação: H;
Grau de proteção: IP21 ou melhor;
Ventilação: Autoventilado;
Forma de onda: Senoidal;
Dimensionado para alimentação de cargas deformantes;
Fator de potência: 0,8 indutivo;
Rotação em regime: 1800rpm;
Excitação: Magnética permanente, equipado com PMG;
Excitatriz: Sem escovas;
Ligação dos enrolamentos: Estrela com neutro acessível.

DADOS GERAIS
Painel de controle: Instalado sobre o alternador;
Proteção de saída através de disjuntor geral em caixa moldada de 1200 A.
Tensão do equipamento: mínima de 12Vcc;
Baterias: Tipo estacionária, livre de manutenção, montadas em rack (ou estante) com cabos;
Motor de partida: Elétrico com alimentação mínima de 12Vcc;
Sistema de pré-aquecimento: Elétrico com termostato;
Carregador flutuador de bateria: automático de 12Vcc com capacidade para suprir o recarregamento e flutuação da bateria do sistema de partida;
Tanque de combustível integrado à base do conjunto (Skid) com capacidade mínima de 250 litros totalmente interligado à unidade geradora. Não será aceito tanque de combustível externo;
O tanque de combustível deverá ter capacidade para suprir, sem reabastecimento, o funcionamento do gerador durante um mínimo de 6 (seis) horas com 75% de carregamento nominal;
Deverão ser instalados sensores de nível com sinalização remota indicando o volume armazenado no reservatório.
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Sistema de Admissão: filtro de ar, com elemento filtrante duplo e indicador de serviço; Sistema de Exaustão: com conexão flexível em aço inoxidável, silencioso industrial, incluindo flanges e contra-flanges para sua montagem;
Sistema de Arrefecimento: através de radiador montado na base metálica do grupo gerador, com proteção das partes móveis (ventilador e correias);
Controle de Velocidade: eletrônico;
Sistema de Combustível: com filtros primários e secundários, elemento separador de água, bomba de escorva, tubulação flexível e medidor de pressão;
Sistema de Partida/Carga: alternador, carregador de baterias, solenóide de corte de combustível, motor de partida, jogo de baterias e respectivos cabos elétricos; Montagem: base metálica comum para o conjunto motor-gerador, confeccionada em aço carbono, com isoladores de vibração entre a base e o conjunto motor-gerador;

PAINEL DE CONTROLE
Painel de controle modular eletrônico, microprocessado e programável, dotado de instrumentação digital oferecendo capacidade avançada de medição e controle com os seguintes itens de funcionamento:
Partida e parada automática e/ou manual com parada programável;
Comando de: conecta grupo, desconecta grupo, liga carga rede, desliga carga rede, liga carga grupo, desliga carga grupo;
Botão de parada de emergência - BTO;
Tempo de partida e resfriamento ajustáveis;
Ciclo de partida ajustável com tempo e número de partidas;
Voltagem do gerador com ajuste digital eletrônico micropocessado;
Display em cristal líquido indicando as seguintes condições:
 Tensões fase-fase e fase-neutro;

Corrente e frequência por fase;

Potências - kW, kVAR, F.P., %kWh
 Tensão da bateria;

Temperatura da água do motor;

Pressão do óleo do motor;
 Horímetro;
 Tacômetro (rotação do motor).
Detecção e indicação de falhas com suspensão programada do funcionamento do equipamento:
 Parada de emergência;

Alta temperatura da água do motor;

Baixo nível de água do motor;

Baixa pressão do óleo do motor;
 Sobrevelocidade;
 Sub e sobretensão;
 Sub e sobrefrequência;
 Sobrecorrente (fases e total);
 Nível de kW;
 Falha de partida.
Contando ainda com os seguintes itens:
 Relé de potência inversa;

 Módulo de pré-alarmes;
 Ajuste de frequência microprocessado;  Ajuste de tensão microprocessado;
 Disjuntor geral de proteção;
 Módulo de comunicação remota;
 Leds para alarmes programáveis.
QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA) DE CAPACIDADE MÍNIMA 600A – 220/127V
O quadro de transferência automática deverá ser montado em painel metálico confeccionado com chapas de aço tratadas e pintadas;
Deve atender a norma NBR-IEC-60-439 e ter grau de proteção IP55;
Toda a fiação do painel deverá ser identificada conforme os diagramas elétricos ; Constituída de dispositivos de transferência tripolares de capacidade 1200A intertravados elétrica e mecanicamente;
Tensão nominal de operação 220 / 127 Volts - 60Hz;
Barramentos para interligação dos contatores e para entrada e saída de cabos; Borneira para conexão dos cabos de comando;
Dispositivos de proteção dos circuitos de comando;
Comando dos contatores de rede e de gerador;
Monitor de tensão de rede (27R) ajustável;
Monitor de tensão de gerador (27G) ajustável;
Contato seco para chamada (partida) do gerador;
Temporizador para chamada do gerador ajustável;
Temporizador para retransferência da carga rede/gerador após retorno da rede ajustável;
Temporizador para resfriamento do grupo gerador ajustável;
Sinalização de tensão de rede presente;
Sinalização de tensão de gerador presente;
Sinalização de carga na rede;
Sinalização de carga no gerador;
Possibilidade de comando automático e manual;
Comando parte gerador manualmente;
Comando manual liga/desliga contator de rede;

Comando manual liga/desliga contator de gerador - Botão de emergência.
LÓGICA DE TRANSFERÊNCIA – SEQUÊNCIA FUNCIONAL DE OPERAÇÕES O sistema de controle deverá estar projetado e integrado com outros componentes especificados de forma a prover um sistema completamente funcional que executará as sequências de operações descritas abaixo de forma automática:
Modo Automático/Stand-by
a)
A concessionária está alimentando as cargas com seu disjuntor de serviço fechado ao barramento;
b)
O disjuntor do gerador está aberto;
c)
O automatismo está esperando por uma anormalidade da concessionária. Modo Emergência (Geração)

Anormalidade com a concessionária:
a) Sensor de tensão ou frequência fora da tolerância inicia o sistema após tempo ajustável de 0,1 a 30 segundos;
b) 3 (três) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 1 a 99 segundos. Após a terceira tentativa, não ocorrendo partida, será sinalizada falha do grupo;
c) Depois de decorrido o tempo do item a. e ocorrendo a partida, o disjuntor principal da concessionária é aberto;
d) É enviado sinal de partida ao gerador;
e) O gerador ao atingir voltagem e frequência nominal é conectado ao barramento de geração – conjunto de cargas emergenciais;
f) Nestas condições descritas acima o sistema estará agora em Modo de Emergência.

Restauração da concessionária. Saída do Modo de Emergência
a)
Sensor de tensão e frequência dentro da tolerância;
b) Contando um tempo de 0 a 600 segundos ajustável, com a finalidade de assegurar que a fonte da concessionária está estável, é enviado sinal de sincronismo ao gerador;
c)
Abre-se o disjuntor do gerador;
d) O gerador continua funcionando por um tempo programado de resfriamento, entre 0 e 2.400 segundos;
e)
Ocorrendo alguma anormalidade com a rede da concessionária no período de resfriamento, o grupo assume novamente a alimentação de carga, sem parada; f)
Nenhuma anomalia constatada na rede da concessionária o sistema está agora no modo Automático/Stand-by.
Funcionamento Manual

Quando selecionado o modo “manual” poderão ser realizadas as seguintes operações:
a)
Partida do grupo, pelo acionamento do comando de partida no frontal;
b) Paralelismo e conexão do grupo;
c) Transferência de carga da rede/grupo e grupo/rede pelo acionamento dos respectivos comandos no frontal;
d)
Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no frontal.
Teste
Quando selecionado o modo “teste” será simulada a falta de energia da rede, sendo chamada a partida do grupo e sincronização, porém a carga permanecerá alimentada pela rede da concessionária; para a transferência bastará efetuar o comando de forma manual.
- Defeito no grupo gerador

Se durante o funcionamento do grupo, tanto em automático, manual, ou em teste, ocorrer algum dos defeitos, deverá ser sinalizado no frontal a indicação do defeito ocorrido e ativado o alarme sonoro.
BLOCOS DE CARGA
O grupo gerador deverá estar preparado para assumir, em qualquer condição operacional, blocos de carga de até 70% da capacidade de geração nominal – 70% de 180kVA/144kW. Caso isto não seja possível, a Contratada deverá fornecer máquinas com potência superior às aqui especificadas, para que esta condição de carregamento seja satisfeita.
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
O grupo gerador fornecido deverá estar equipado com placa de comunicação e monitoramento através de saída RS485, protocolo ModBus, permitindo a supervisão, gerenciamento funcional e de status do gerador e do painel de controle, indicando situações de alarmes, falhas e condições operacionais. A Contratada deverá disponibilizar o protocolo e o dicionário de pontos de supervisão.
Deverá ter memória para armazenamento de no mínimo os últimos 20 (vinte) eventos de funcionamento do gerador, indicando data e hora das ocorrências.
ATENUAÇÃO DE RUÍDO E CARENAGEM ACÚSTICA
O sistema de geração de energia emergencial para o prédio do CEAII deverá estar equipado com conjunto de atenuação de ruído, garantindo externamente um ruído máximo de 85dBA, a 1m de distância da área instalada, quando a unidade geradora estiver em funcionamento à plena potência.
A atenuação acústica descrita neste item deverá ser executada através de carenagem insonorizada apropriada para instalação ao tempo, mesmo que tenha sido prevista uma sala abrigada para receber esse gerador.
A carenagem acústica para o grupo gerador deverá ser do tipo container insonoro, sobre uma base construída de chapa de aço dobrada e soldada eletricamente, garantindo também no mínimo o limite 85dBA, a 1m de distância da unidade, quando operar à plena carga. Também deverão ser atendidas as seguintes características:
A carenagem acústica (silenciada) do grupo gerador deverá ser robusta, resistente aos efeitos do tempo, à prova de água e original de fábrica;
Deverá possuir pontos de içamento e movimentação na base, bem como olhal único testado e comprovado para permitir maior facilidade no transporte e movimentação;
Instalação ao tempo e com grau de proteção IP-54;
Estrutura modular de chapa de aço 11/12 USG;
Preparação da pintura em todas as partes com fosfato integral antes do revestimento por pó de poliéster anticorrosivo (Epoxy);
Parafusos, arrebites, arruelas e fixações em aço inoxidável;
Aletas de ventilação em alumínio anodizado;
Estanqueidade perfeita por juntas flexíveis entre os elementos do contêiner; Pintura final padrão automotivo com cor padronizada e única do fabricante;

Base única de chapa;
Bandeja de retenção de óleo sob a base;
Tanque de óleo diesel instalado na base.
Esta carenagem ainda deverá apresentar as seguintes características de segurança e facilidade para manutenção:
Portas com chaves mestras;
Dispositivos de atenuação de ruído que permita manter o nível sonoro em caso de abertura da porta;
Botão de parada e emergência do lado externo;
Tampa do quadro de controle com chave;
Facilidade de acesso ao tanque de óleo, filtros e bateria;
Dispositivos de proteção das partes giratórias;
Dispositivos de proteção das partes quentes;
Escape integrado ao contêiner e isolado termicamente;
Portas de acesso amplas e em ambos os lados;
Tampa externa de preenchimento do radiador;
Orifícios de drenagem de óleo e água situados na parte externa do contêiner; Bomba de drenagem manual do óleo.
SISTEMA DE ESCAPE, REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DO GERADOR
O escape de gases do motor-gerador deverá ser prolongado desde o ponto de saída do contêiner acústico até o ambiente externo, através de tubulação em aço galvanizada a fogo de diâmetro mínimo de 75mm. A fixação desta tubulação deverá ser através de tirantes aprisionados na laje de cobertura da sala do gerador e no transpasse com a parede, receber proteção adequada para absorver as vibrações do conjunto.
Para confinamento e direcionamento do ar quente em direção ao ambiente externo, após passagem pelo radiador do motor a diesel, deverá ser instalada uma caixa em chapa de aço galvanizado com estrutura de aço laminado, com dimensões exatas para encobrir toda a superfície aletada de expulsão de ar quente do container até a abertura de veneziana da sala do gerador. Entre essa caixa metálica e a carcaça do container atenuado do gerador, deverá ser aplicada lona flexível para absorver as vibrações do conjunto mecânico, sem transferi-las para a estrutura fixação na alvenaria.
DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE
O grupo gerador deverá ser entregue com todos os óleos lubrificantes, filtros, graxas, acessórios e documentação técnica, na condição pronto para uso. Somente o óleo combustível deverá ser providenciado pelo INPE.
A documentação, escrita em língua portuguesa, deverá incluir, obrigatoriamente, as seguintes informações:
Manual técnico descritivo operacional e de manutenção;
Desenhos de dimensões externas principais, disposição dos equipamentos e componentes, pesos, ligações e acoplamentos mecânicos a serem feitos; Diagramas elétricos, eletrônicos e de interligações;
Instruções gerais de transporte, instalação e start up;
Relatório de ensaios em fábrica com curvas de desempenho e características funcionais.
TESTES DE ACEITAÇÃO EM FÁBRICA

O grupo gerador fornecido deverá ter aceitação em fábrica, realizada de forma presencial por até 2 (dois) representantes técnicos do INPE, devendo ser realizados, no mínimo, os seguintes testes:
Todas as funções previstas pelo fabricante da máquina fornecida;
Todas as proteções previstas pelo fabricante da máquina fornecida;
Testes com carga – ensaio em vazio e medida das potências desenvolvidas pelo motor, para cargas correspondentes a 50, 75 e 100% da nominal;
Testes de atenuação acústica para o grupo gerador cabinado e insonorizado. IMPORTANTE: A aceitação em fábrica não exime a necessidade de o conjunto fornecido apresentar o mesmo desempenho funcional previsto neste documento de especificação para aquisição, após a instalação no local definitivo.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A garantia mínima deverá ser de 12 meses a partir da data de ativação do equipamento e assistência técnica para atendimento na região da cidade de Cuiabá/MT. O Contratado deverá apresentar ao INPE os custos para realização de serviços de assistência técnica integral, a ser prestado por técnico treinado em fábrica. Este profissional será responsável pela execução das rotinas de manutenção preventiva, repassar o check-list funcional do gerador e também pelo atendimento a chamados de manutenção corretiva efetuados pela administração do INPE, no prazo de 8 (oito) horas. Para o caso de fabricantes que ofereçam prazos de garantia maiores que 12 (doze) meses, a empresa executora do projeto deverá repassar essas extensões de garantia ao INPE.

O grupo motogerador será instalado na unidade regional de Cuiabá – MT, Rua Hélio Ponce de Arruda, s/nº - Bosque da Saúde - do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Toda a infraestrutura elétrica para a instalação do grupo motogerador será fornecida pelo INPE, cabendo a proponente somente a interligação final do grupo gerador.
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR CABINADO AO TEMPO
Diagrama Unifilar


FOTOS DA BASE ONDE SERÁ INSTALADO O GERADOR E TANQUE COMBUSTÍVEL



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE
ANEXO II TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E A EMPRESA .............................................................
O(A)....................................(órgão ou entidade pública Contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.