Objeto: Aquisição de instrumentos de controle para manutenção nos equipamentos diversos dos sistemas de I&C da UTE Mauá 3. 2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS


  




  

03
Posicionador Digital I/P para Atuadores Fisher, HART, aplicado nas válvulas FISHER / POSICIONADOR DIGITAL I/P DE 05 pneumáticas controle das caldeiras de recuperação VÁVULA – FICHER DVC 6200 DVC6200 Comunicação Hart – HC;
Com pacote de I/O;
Com filtro regulador integrado: 67CFR-600
DVD 6200 Incluindo transmissor de posição integrado;
Entrada de sinal: 4 – 20mA DC; Saída de sinal:
Sinal pneumático até a pressão máxima de alimentação;
Mínimo Span: 0.4BAR, Máximo Span:9.5BAR;
Ação: única direta (Single Direct);
Conector – ambos os lados 1/2” - 14 NPT;
Medidores: 0 – 60 PSIG / 0 – 4 BAR;
Protocolo de comunicação: Hart 5 ou Hart 7;
Tensão mínima: 9.5VDC, 10 VDC para comunicação HART;
Corrente mínima: 4.0mA, tensão máxima 30VDC;
Protegido contra sobrecorrente e contra polaridade reversa;
Multiponto: potência do instrumento: 11 a 30 VDC em 10mA;
Alimentação: ar ou gás natural;
Limite de temperatura ambiente para operação: -40 a 85°C;
Compatibilidade eletromagnética:
Atendimento EM 61326-1:2013;
EM 61326-1 Standard: Imunidade – industrial; localização, tabela 2;
Impedância de entrada: 550 Ω - 11V/20mA;
Método de teste de umidade: IEC 61514-2;



  

Conector – ambos os lados 1/2” - 14 NPT;
Medidores: 0 – 60 PSIG / 0 – 4 BAR;
Protocolo de comunicação: Hart 5 ou Hart 7;
Tensão mínima dos terminais: 9.5VDC, 10 VDC para a comunicação HART;
Corrente mínima: 4.0mA, Tensão máxima 30VDC;
Proteção contra sobrecorrente e contra inversão de polaridade;
Multiponto: Potência do instrumento: 11 a 30 VDC em 10mA;
Abastecimento: ar ou gás natural;
Limite de temperatura ambiente operacional: -40 a 85°C;
Compatibilidade eletromagnética:
Atender EM 61326-1:2013;
EM 61326-1 Standard: Imunidade – industrial; localização, tabela 2;
Impedancia de entrada: 550 Ω - 11V/20mA;
Método de teste de umidade: IEC 61514-2;
Classificação elétrica – Aprovação de áreas perigosas:
CSA - Intrinsecamente Seguro, À Prova de Explosão, Divisão 2, À Prova de Ignição de Poeira;
FM - Intrinsecamente seguro, à prova de explosão, antideflagrante, à prova de ignição de poeira;
ATEX - Intrinsecamente seguro, à prova de chamas, tipo N, poeira por segurança intrínseca;
IECEx - Intrinsecamente Seguro, à Prova de Chamas, Tipo N, Poeira por Segurança Intrínseca ou por enclausuramento;
Conexões:
Pressão de fornecimento: ¼” NPT interna e integral para montagem do regulador 67CFR;
Pressão de saída: ¼” NPT interna; Tubulação (Tubing) : 3/8”;
Ventilação (Vent) : 3/8” NPT Internal;
Elétrica: 1/2” NPT Interna M20; Compatibilidade do atuador:
Stem Travel (Linear de haste deslizante - Sliding-Stem Linerar)
Mínimo: 6.35mm; Máximo:606mm;
Rotação do eixo - Shaft Rotation (Quarto de volta rotativa - Quarter-Turn Rotary)
Mínimo: 45°;



  

CHAVE DE POSIÇÃO/CURSO (LIMIT SWITCHES) - HONEYWELL
Fim de curso tipo GL Series; IP67, NEMA/UL 1, 4, 12 e 13;
Tipo de corpo (EN50041): não conectado (non pluged-in);
Conduíte ½” – 14 NPT;
Arranjo de interruptores : 2NC/2NO, ação instantânea com material de contato liga de prata Limit Switches /
Cabeças: lateral rotativa;
Alavanca: 38mm fixo, 19 x 6 rolo de aço;
Certificações: CE, CCC, CSA, HONEYWELL / UL;
06 20 GLAA20A1B
Em conformidade com os padrões: IEC/EM 60947-5-1, EN45545-2
Material da caixa: zinco eletrostático revestido com epoxi;
Aplicados feedback de posição nas válvulas pneumáticas on - off das caldeiras de
Tensão nominal (Ue): 240VAC, recuperação e na Turbina a Vapor.
600VAC, 250VDC;
Corrente nominal (Ie): 3A, 1.2A, 0.27A;
Corrente térmica (Ith): 10A, 2.5A;
Tensão nominal de isolamento (Ui): 300V, 600V;
Temperatura de operação: -40 a 85°C;
Ciclo de vida: até 15.000.000 operações
07Controlador inteligente rotacional de posição
METSO / CONTROLADOR INTELIGENTE 05 ND9103HU1TKCE07A3
ROTACIONAL DE POSIÇÃO
/
Controlador tipo ND9103
Aplicados no controle de posição e feedback das válvulas dos Disc Cavity 02 e 03 da
rotacional;
Unidades Geradoras a Gás 01 e 02 de Mauá 3.
Controlador de válvula inteligente rotacional para válvulas de ação simples;
Range de percurso: Rotacional 45 - 95 graus;
Faixa de medição de 110° com eixo de feed de rotação livre;
Faixa de temperatura: de -53 a 85°C;
Influência de temperatura na posição da válvula: 0.5%/10°K;
Sinal de saída: 4 – 20mA, isolada galvanicamente, 600VDC;
Sinal de Entrada:
Comunicação HART (6 e 7) 4-20 mA;
Tensão de alimentação: 12 à 30VDC;
Tensão de carga: acima de 9.7VDC com 20mA;
Com calibração automática / manual por linearização;
Com display para controle local e indicação de posição da válvula;
Com rotação horária e anti- horária;
Standard IP66;

Proteção contra humidade; Resistente a poeiras suspensas no ar;
Resistente a desgaste;
Com válvula Spool de posição de média capacidade,
Volume do atuador 1-3 dm³; Conexão pneumática de G 1/4"; Opcionais do controlador de válvula:
Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 120 mA;
Pi ≤ 1 W;
Ci ≤ 22nF;
Li ≤ 53 µH;
Resistência: 690 Ω (carga externa);
Conduíte de entrada:
Nipples 1/2" NPT M20 x 1.5
Com manômetros: Escala em BAR, PSI, kPa;
Invólocro:
Material: Liga de alumínio anodizado e composto de polímero;
Pressão de alimentação:1.4 a 8 BAR, 20 a 115 PSI;
Certificações cCSAus:
IS classe 1, Div 1, Grupo A, B, C, D, T4...T6;
IS classe 1, Zona 0, AEx ia, IIC T4...T6;
T4 de -40 A 80°C, T5 < 65°C, T6 < 50°C;
NI classe 1, Div 2, Grupo A, B, C, D, T4...T6;
NI classe 1, Zona 2, Ex nA a, IIC T4...T6;
T4 de -40 A 85°C, T5 < 70°C, T6 < 55°C;
Proteção eletromagnética: Emissão: EN 61000-6-4 (2007) + A1 (2011);
Imunidade: EN 61000-6-2 (2005)
OBSERVAÇÃO: É expressamente vedado a CONTRATADA fornecer materiais recondicionados. Nota: Conforme estabelece a Lei Nº. 13.303/2016, Art.47, inciso I e Art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, indicamos a marca dos materiais como referência, porque atende ao alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade definidos pela empresa, podendo ser fornecido materiais “similares ou de melhor qualidade”, porém homologado pelo fabricante.



Habilitação: Comprovação que a licitante executou, satisfatoriamente, o fornecimento de produtos em condições, características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência.
É obrigatória a apresentação de prospecto/catálogo técnico oficial do(s) produto(s), que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, em língua portuguesa, condicionantes à realização da análise técnica.