Objeto: 2.1 Fornecimento dos equipamentos, conforme detalhamento no Encarte A deste Termo;
2.2 Instalação dos equipamentos e acessórios nos respectivos ambientes;
2.3 Adequação do ramal de alimentação e ramal de distribuição dos equipamentos;
2.4 Adequação dos quadros e seus componentes de proteção de alimentação e distribuição; 2.5 Verificação e adequação, se necessário, do aterramento das novas instalações;
2.6 Instalação dos equipamentos e acessórios obedecendo às recomendações do fabricante;





  

2.7 Testes de Comissionamento do sistema e instalações deverão ser efetuados conforme guia de comissionamento abaixo:
2.7.1 Monitoração e gravação dos principais parâmetros elétricos com carga (Tensão, Corrente, Freqüência e Forma de Onda) em dia de expediente por dos seguintes pontos:
a) Entrada de alimentação do Equipamento;
b) Saída do Equipamento.
2.7.2
Cálculo das grandezas abaixo relacionadas, a partir dos dados gravados: a)
Tensão RMS de cada fase;
b)
Corrente RMS de cada fase;
c) Potência ativa do sistema;
d) Potência aparente do sitema;
e)
Fator de potência do sistema;
f)
Distorção harmônica total das tensões;
g)
Distorção harmônica total das correntes.
2.8
Emissão de Laudo Técnico demonstrando através de Oscilografia os respectivos dados da carga e da rede de alimentação: Tensão, Corrente, Potência, Freqüência, Harmônicos, F.P. e Forma de Onda com o devido registro junto ao CREA/DF.
2.9 DA PÓS INSTALAÇÃO
2.9.1 Após inicialização do sistema em operação com carga, a empresa instaladora deverá manter no local pelo menos 1 (um) técnico em 4 (quatro) turnos de revezamento de 8 horas cada por um período ininterrupto de 24 horas para acompanhar o funcionamento do sistema e corrigir imediatamente eventuais falhas apresentadas. Caso o sistema não venha a operar com carga imediatamente após a ativação do sistema, a Empresa será notificada para realizar o acompanhamento pós-instalação do início do trabalho com antecedência mínima de 2 dias com indicação de dia e horário em que o mesmo será iniciado.
2.10 DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA






  








  




  

Descrição dos Serviços de Manutenção preventiva
X
Equipamento Ligado e sem carga: •
Conferir e, corrigir se necessário, a configuração de comunicação do equipamento via software nos seguintes modos: RS 232 (equipamento/máquina) e RJ45 (equipamento/rede de comunicação);
•
Efetuar a calibração/correção via software e no display/painel dos valores medidos do equipamento (tensão, corrente, freqüência de entrada e saída) e dos apontados no painel com desvios superiores a 3%;
•
Verificar a sequência de fases entre Rede, By Pass e Inversor.
• Verificar o sentido de rotação das fases da Rede, By Pass e Inversor;
•
Efetuar o teste da chave de by pass automático (chave estática) simulando a transferência do inversor para a rede auxiliar com o registro gráfico da tensão de saída dos valores de tensão em máximo, mínimo e médio para constatação dos níveis de degrau de transferência que não poderão exceder a 5% da tensão nominal;

• Efetuar o teste da chave de by pass manual (chave mecânica) X simulando a transferência do inversor para a rede auxiliar com o registro de gráfico da tensão de saída dos valores de tensão em máximo, mínimo e médio para constatação dos níveis de degrau de transferência que não poderão exceder a 5% da tensão nominal;
• Efetuar medição do banco de baterias em flutuação com anotação dos valores tensões individuais dos elementos conforme planilha em anexo e providenciar a imediata substituição dos elementos que excederem 50% o valor de referência da impedância interna da bateria;
• Efetuar medição do banco de baterias com o carregador desconectado e anotar os valores de impedância interna individuais dos elementos conforme planilha em anexo e providenciar a imediata substituição dos elementos que excederem 50% o valor de referência da impedância interna da bateria;
•
Simular falta de energia da concessionária para efetuar teste de descarga do banco de baterias com anotação dos valores de tensões individuais dos elementos conforme planilha em anexo;
• Verificar o sincronismo do equipamento com o Grupor Motor Gerador em operação e observar o correto funcionamento dos seguintes parâmetros: sequência de fases, sentido de rotação das fases, freqüência e tensão adequadas aos limites técnicos de funcionamento do equipamento (+/-5% para freqüência e +/- 15% para tensão);
• Calibração das tensões e correntes de alimentação e saída, retificador e barramento DC quando apresentarem desvios superiores a +/-3%;
• Calibração via software dos parâmetros de funcionamento e níveis de proteção conforme característica técnica de cada equipamento.
• Verificar a funcionalidade da sinalização do painel, tais como: display, led´s, medidores, chaves Liga Desliga, Botão de By Pass Manual, Botão E.P.O;
•
testar os “leds” indicativos de operação e defeito; • aferir os instrumentos existentes;
•
inspecionar as baterias auxiliares da fonte lógica (nível de água, carga e tensão), caso existentes;
•
verificar os níveis de referência lógica; •
testar o funcionamento de todas as proteções; •
ajustar a limitação de corrente de carga das baterias;
• medir e ajustar as tensões de flutuação e equalização das baterias;
• medir e anotar a tensão e frequência de saída por inversor por fase;
• executar testes operacionais complementares (acionamento, transferência e desligamento);
• Testes funcionais do sistema;
•
Verificar o funcionamento dos equipamentos com carga;

• Verificar o funcionamento dos equipamentos na ausência de X energia da concessionária;
• Verificar o funcionamento dos equipamentos via Grupo Gerador de Energia;
• Verificar o nível de carga das baterias e a autonomia estimada com a carga real;
•
Verificar o nível de tensão com equipamento funcionando com a carga real;
• Verificar a temperatura dos cabos elétricos Equipamentos, QDE e QDS;
• Verificar o nível de distorção harmônica total da corrente e da tensão real;
•
Verificar a temperatura dos elementos do QDE e QDS;
• Medir a potência do sistema de alimentação e saída dos equipamentos em KW, KVA, KVAR;
• Medir o F.P. da carga e dos equipamentos (Nobreak´s e Estabilizadores).

Descrição dos Serviços de Manutenção preventiva
X
Equipamento Desligado: •
Vistoria e reaperto das conexões mecânica, tais como: bornes de entrada, saída, baterias, barramentos DC, disjuntores, contactores, flat cable, transfomadores etc;
• Verificação do estado dos ventiladores;
• Medição da capacitância dos capacitores AC e Eletrolíticos com registro dos valores para substituição dos componentes que apresentarem desvios superiores a +/-10%;
•
Medição adequada para verificação do estado dos TC´s e TP´s; •
Medição adequada para verificação do estado dos filtros LC; •
Efetuar limpeza interna e externa do equipamento com a retirada do excesso de pó dos ventiladores, contactores, disjuntores, conexão das placas, display etc;
• Efetuar a limpeza do banco de baterias e troca dos terminais e dos elementos que porventura apresentem sulfatação e/ou oxidação;
•
limpar o equipamento e filtros de ar, caso existentes; • apertar os parafusos e conexões;
•
verificar o funcionamento de todos os ventiladores; •
verificar as conexões dos cabos de entrada e saída; •
verificar o estado de todas as chaves e fusíveis; •
verificar o estado de todas as chaves e fusíveis • verificar os indutores/capacitores de comutação; •
verificar banco de capacitores do carregador; •
verificar os contatos dos contadores de saída; •
testar os semicondutores de chaveamento quanto à existência de fuga;
• Manutenção do ambiente;
• Verificar Limpeza do ambiente;
• Verificar se o ambiente está adequado para o bom funcionamento dos equipamentos;
•
Verificar se há iluminação adequada para realização de serviços noturnos;
• Verificar se há ponto elétrico para conexão de ferramental e instrumentação;
• Verificar se há excesso de móveis, arquivos ou objetos que dificultem a circulação do ar;
•
Verificar se a temperatura está adequada;
• Verificar se há umidade acima do permitido, bem como, vazamento ou gotejamento de água;
•
Verificar se há insolação incidindo diretamente nos equipamentos em algum período do dia;
• Verificar se há extintor adequado para o equipamento e extintor adequado para o ambiente;
• Verificar se as baterias encontram-se em ambiente adequado à sua característica técnica.




Habilitação: 4.1. A habilitação dos licitantes poderá ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma do Parágrafo Único, do Art. 14, do Decreto nº 5.450/2005.
4.1.1. Os licitantes que não optarem pelo cadastramento no SICAF deverão comprovar a sua regularidade fiscal apresentando, quando solicitado pelo Pregoeiro, durante o certame, cópias autenticadas ou originais das certidões negativas fornecidas pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal, pelo INSS, no que diz respeito à seguridade social, pela Caixa Econômica Federal, no que diz respeito ao FGTS, conforme o disposto no Art. 29, da Lei nº8.666/1993.
4.1.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da Autorização de Serviço (Art. 42, da Lei Complementar n° 123/2006).
4.1.3. Em sendo o titular do lance vencedor microempresa ou empresa de pequeno porte e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis contados do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito negativa (§ 1°, do Art. 43, da Lei Complementar n° 123/2006).
4.2. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado, ainda:
4.2.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, a ser(em) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, que comprove(m) que a licitante (pessoa jurídica) executou, cumprindo os prazos determinados, serviços compatíveis com o objeto ora licitado;

4.2.2. Relação Explícita e a Declaração Formal da sua Disponibilidade, dos equipamentos, ferramental e pessoal técnico especializado, para realização dos serviços do objeto antes da assinatura do contrato, conforme preceitua o § 6º do Art. 30 da Lei 8666/93.
4.2.2.1. A documentação comprobatória referida neste item deverá ser apresentada junto com a Proposta de Preço da licitante vencedora, ajustada ao valor do lance vencedor / negociado ou no máximo até a data de assinatura do contrato, conforme definido no Edital, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
•
Nome ou razão social e endereço completo do emitente; •
Nome ou razão social, CNPJ e endereço da empresa que realizou o serviço; • Especificação do serviço executado;
• Pronunciamento quanto á qualidade;
• Prazo de execução do serviço;
•
Local e data da emissão do Atestado de Capacidade Técnica; •
Assinatura e identificação do emitente (nome legível, cargo e/ou função).
4.2.3. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, a ser declarado no sistema quando do lançamento da proposta;
4.2.4. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, a ser declarado no sistema quando do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo pregoeiro na fase de habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via original;
4.2.5. Declaração, sob as penas da lei, a ser apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte de que se enquadra nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de pequeno Porte, Instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido por aquela Lei;
4.2.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a ser declarado no sistema quando do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo pregoeiro na fase de

habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via original;
4.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento ao disposto no Inciso V, do Art. 29, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
4.3. Os documentos exigidos para habilitação, quando estiverem desatualizados no SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, bem como a proposta de preço vencedora ajustada ao valor do lance dado ou negociado, a planilha demonstrativa da composição dos Preços, estabelecida no subitem 5.1.1 e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, no prazo máximo de 02 (duas) horas contadas a partir de sua solicitação no Sistema Eletrônico, através do Fac-símile nº (0xx61) 2022-4060. Os originais ou cópias autenticadas por meio de cartório competente, deverão ser apresentados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do final da Sessão.

Julgamento: 8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.
8.1.2. Tal Critério de desempate somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.1.3. Ocorrendo o empate, na forma acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar a proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor.
8.1.4. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no subitem 8.1.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.1.5. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos, sob pena de preclusão.
8.2. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas seguindo critério de MENOR PREÇO POR GRUPO e poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
8.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de forma fundamentada, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital (§ 2º, do Art. 22, do Decreto nº 5.450/2005).
8.4. Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca do valor.
8.5. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do MENOR PREÇO POR GRUPO e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.5.1. Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá, ainda, negociar com o licitante no sentido de se obter preço melhor.