Objeto: 5.1.
DETALHAMENTO DO OBJETO
5.1.1.
O objeto compreende manutenções preven vas e corre vas para até 9 geradores. A preven vas terão um custo ﬁxo mensal por gerador e as corre vas um custo variável, de acordo com a demanda; 5.1.2.
Código CATSER/CATMAT: 2356 - Manutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência;
5.1.3.
RELAÇÃO DE GRUPOS GERADORES
Item Localização Descrição
1
Rua General Carneiro, 275, Alto da Glória - Unidade de Urgência e Emergência Grupo Gerador Caterpillar, 250 kVA - Tensão 220/127V / Motor D343A nº série 62B469 / Gerador 5L3811 nº série 205SS42
2
Avenida Agos nho Leão Júnior, 108 - Alto da Glória - Biobanco
Grupo Gerador Leon Heimer, 115 kVA, Tensão 220/127V / nº Série 55442, Motor MWM;
Avenida Agos nho Leão Júnior, 285 - Alto da Glória - Serviço de Endocrinologia
3
Grupo Gerador Motomil, 12kVA - Tensão 220/127V / Motor MD290 nº série GR1557 09_13G / Gerador G307-CHNT F-4-22; e Metabologia Adulto

4
Avenida Iguaçu, 1953 - Água Verde - Hospital Victor Ferreira do Amaral
Grupo Gerador Maquigeral, 60 kVA - Tensão 220/127V / Motor MWM-D229-6 nº Série 2290697802 / Gerador WEG-DKBK, nº série 4441
Grupo Gerador Stemac, 55kVA - Tensão 220/127V / nº série 0055100700 / Motor MWM-D229-4-GG nº série 22904407391 / 5
Rua Padre Camargo, 285 - Alto da Glória - Setor de Ciências da Saúde
Gerador WEG(G3) - GTA 200 nº série 84290;
6
Rua General Carneiro, 181, Alto da Glória - Prédio Central
Grupo Gerador Cummins Modelo C500 D6B - 625kVA Tensão 440/254V / Motor QSX15-G9(XPI) / nº série K21T056001
7
Rua General Carneiro, 181, Alto da Glória - Prédio Central
Grupo Gerador Cummins Modelo C500 D6B - 625kVA Tensão 440/254V / Motor QSX15-G9(XPI) / nº série K21T056012
8
Rua General Carneiro, 181, Alto da Glória - Prédio Central
Grupo Gerador Cummins Modelo C500 D6B - 625kVA Tensão 440/254V / Motor QSX15-G9(XPI) / nº série A22T056724
Grupo Gerador Stemac, 180kVA, Tensão 380/220V / nº série 0180060315 / Motor MWM 6.10TCA Nº série G1T158434 / Gerador 9
Rua General Carneiro, 181, Alto da Glória - Prédio Central
WEG-GTA251A124, nº série 1029717549
Observações:
a) Todos os equipamentos objeto deste processo são a diesel, trifásicos e operam em regime stand by;
b) No momento, o grupo gerador nº 9 está sob outro contrato de manutenção, que expirará em 2023. O mesmo só será incluído no rol de manutenções preven vas após o término da vigência do contrato em questão, a critério do CHC. Enquanto não for incluído, o valor mensal a ser pago será dos valores correspondentes apenas aos grupos 1 a 8;
5.1.4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
5.1.4.1.
Tem como obje vo manter o equipamento em perfeito funcionamento e prolongar sua vida ú l. Visa recuperar os desgastes naturais que sofrem os equipamentos, efetuando serviços de trocas e reparos, em função do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já previstos e conhecidos;
5.1.4.2.
Deve ser feita mensalmente, em horário pré-agendado, com veriﬁcação de diversos itens e testes de funcionamento, para que não ocorra falha na a vação dos mesmos no momento de suprir a falta de energia elétrica via concessionária;
5.1.5. MANUTENÇÃO CORRETIVA
5.1.5.1.
Consiste nos serviços mobilizados após ocorrência de defeito ou falha no funcionamento dos equipamentos, com o obje vo de voltar ao estado normal de funcionamento o mais rápido possível;
5.1.5.2.
É feita sob demanda, logo que constatado o problema;
5.1.5.3.
O chamado técnico deverá ser atendido no prazo máximo de 1 dia ú l. Para chamadas de emergência, o prazo máximo para atendimento é de 2 horas;
5.1.5.4.
Para os casos de manutenção que demandem peças e materiais não relacionados no item 5.2.5, a Contratada deverá apresentar orçamento para análise da Contratante;
5.1.5.5.
Para casos de inoperância dos equipamentos pertencentes à Contratante, poderá ser locado um equipamento subs tuto durante as manutenções, desde que aprovado pela Contratante. Deverá ser considerada locação de gerador de potência igual ou superior ao equipamento inoperante, cabos, instalação, transporte e toda mão de obra necessária;
5.1.5.6.
A Contratante se reserva ao direito de realizar pesquisa de mercado a ﬁm de avaliar os preços propostos, tanto para peças quanto para locações. Encontrando preços inferiores ao oferecido, a ﬁscalização apresentará por escrito à Contratada os valores ob dos. A Contratada deverá, então, adequar seu preço ao pra cado no mercado ou adquirir os itens no fornecedor que apresentou o melhor preço;
5.1.5.7.
Caso a Contratada não esteja de acordo com a pesquisa de mercado, poderá se manifestar por escrito no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após ciência do resultado da avaliação. Após o recebimento da manifestação, a Contratante se pronunciará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
5.2.
DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO/ENTREGAS
5.2.1.
Os serviços de manutenção preven va serão mensais e deverão ser executados de acordo com a listagem de serviços solicitada no item 5.2.4. Já os de manutenção corre va somente se houver demanda;
5.2.1.1.
Os materiais e as peças de reposição deverão obedecer ao padrão do modelo do equipamento e ao manual técnico de manutenção do fabricante. Em caso de peças alterna vas, deverão ser aprovadas pela contratante;
5.2.1.2.
A aquisição de peças deverá obedecer ao padrão do modelo do equipamento e ao manual técnico de manutenção do fabricante
5.2.2.
A Contratada deverá disponibilizar um número de telefone para chamadas emergenciais, o qual deverá estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana;
5.2.3.
Os serviços de manutenção preven va e corre va devem, em princípio, ser realizados durante o horário comercial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Entretanto, para chamados emergenciais ou serviços que possam interferir ou trazer transtornos aos ambientes de trabalho durante funcionamento normal da contratante, poderão ser executados fora do horário normal de expediente, sem ônus adicionais para a Contratante;
5.2.4.
ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

30/11/2022 09:25
SEI/SEDE - 25848607 - Termo de Referência - SEI 5.2.4.1.
SISTEMA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS
a) Veriﬁcar o nível do lubriﬁcante;
b) Veriﬁcar se há vazamentos;
c)
Veriﬁcar se há necessidade de troca do lubriﬁcante e ﬁltros, de acordo com as normas do fabricante;
5.2.4.2.
SISTEMA DE ARREFECIMENTO
a) Veriﬁcar e completar nível de água do radiador;
b) Veriﬁcar a necessidade e troca de água e an corrosivo e acordo com as normas do fabricante;
c) Veriﬁcar condição das mangueiras e da tampa do radiador;
d) Veriﬁcar estado do Radiador;
e) Veriﬁcar a tensão das correias;
f)
Veriﬁcar o funcionamento da bomba de água e se há vazamentos;
g) Veriﬁcar a tensão da correia do ven lador, ﬁxação da grade de proteção e estado das pás e parafusos;
h) Veriﬁcar condições da hélice e da bomba de água;
5.2.4.3.
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E FILTROS
a) Veriﬁcar o nível de combus vel;
b) Veriﬁcar o estado das mangueiras/tubulações e se há vazamento de combus vel;
c) Veriﬁcar o respiro do tanque;
d) Veriﬁcar o estado do óleo diesel;
e)
Veriﬁcar a necessidade de troca do ﬁltro de combus vel de acordo com as normas do fabricante;
f) Estado da bomba injetora e bicos injetores;
g) Estado do solenoide de parada;
5.2.4.4.
SISTEMA DE AR E FILTROS
a) Veriﬁcar a tubulação do ar de admissão;
b) Veriﬁcar o estado das mangueiras de ar;
c)
Veriﬁcar a necessidade da troca do ﬁltro de ar, de acordo com as normas do fabricante;
5.2.4.5.
BATERIA/SISTEMA DE PARTIDA
a) Estado das baterias - medir carga (nível de tensão) e fazer limpeza externa;
b) Estado dos cabos e terminais e conexões do motor de arranque;
c) Nível do eletrólito;

30/11/2022 09:25
SEI/SEDE - 25848607 - Termo de Referência - SEI d) Monitorar necessidade de subs tuição da bateria (aproximadamente 2 anos de uso);
5.2.4.6. OUTRAS VERIFICAÇÕES
a) Condições de preaquecimento;
b) Estado das correias;
c) Estado das polias;
d) Suporte do motor;
e) Lubriﬁcação das ar culações;
f) Estado da tubulação de escape;
g) Estado do acoplador do gerador;
h) Estado da ventoinha do gerador;
i) Veriﬁcar vibrações;
j) Estado dos rolamentos;
k) Estado das escovas/diodos;
l) Estado do chicote elétrico;
m) Conexões do alternador;
n) Estado dos relés auxiliares;
o) Limpeza do conjunto;
p) Cabeçote do motor;
5.2.4.7. USCA/ QTA
a) Conexões dos cabos de força;
b) Conexões dos cabos de comando;
c) Veriﬁcar carregador de bateria;
d) Veriﬁcar módulo automá co;
e) Veriﬁcar chave de transferência;
f) Veriﬁcar intertravamento;
g) Veriﬁcar fusíveis;
h) Limpeza do painel;
5.2.4.8.
TESTES DE FUNCIONAMENTO
a) Par da do motor;

b) Funcionamento do alternador;
c) Veriﬁcar ruídos;
d) Veriﬁcar fumaça do escapamento; e) Veriﬁcar balanceamento de fases; f) Anotar tensão da rede;
g) Anotar tensão do gerador;
h) Anotar frequência;
i) Anotar temperatura do motor;
j) Anotar pressão do óleo;
k) Anotar corrente;
l) Testes com carga - tempo;
m) Testes sem carga - tempo;
OBSERVAÇÃO: O Roteiro de Manutenções Preven vas poderá ser revisado sempre que necessário ou quando solicitado pela Contratante;
5.2.5.
ITENS INCLUSOS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
As manutenções preven vas e corre vas dos grupos geradores incluem, sem ônus adicional ao Contratante: baterias, óleo lubriﬁcante, ﬂuídos e adi vos de radiador, ﬁltros de todos os pos (óleo, ar, combus vel, pré-ﬁltros, etc), mangueiras de arrefecimento (ar e água), mangueira de combus vel, braçadeiras, terminais de todos os pos, resistência do sistema de aquecimento, termostato, bem como materiais u lizados para limpeza e conservação dos equipamentos.
6.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO