Objeto: 1.1 - Eventual Aquisição de Grupos Geradores, em proveito da Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC, conforme especificações constantes deste Termo de Referência e observadas o quadro abaixo:
VALOR VALOR TOTAL ITEM QNT. UND ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO MÁXIMO MÁXIMO (R$) (R$)
FORNECIMENTO DE 01 (UM) GRUPO
DIESEL GERADOR, CABINADO E
INSONORIZADO (85DB À 1,5M DE
DISTÂNCIA), NA CAPACIDADE DE
POTÊNCIA EMERGENCIAL (STAND-BY)
DE 141KVA E POTÊNCIA CONTÍNUA
(PRIME) DE 128KVA, FATOR DE
POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, 380/220V,
DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E
CONTROLE
AUTOMÁTICO,
MICROPROCESSADO,
CONFORME
ESPECIFICADO A SEGUIR: MOTOR
DIESEL: MARCA: FIAT; MODELO: NEF45
TM6; TIPO: INJEÇÃO DIRETA, TURBO
ALIMENTADO, 6 CILINDROS EM LINHA.
POTÊNCIA: 189CV @ 1.800 RPM.
1. 05 UND. SISTEMA DE GOVERNO: ELETRÔNICO. 76.032,00 380.160,00 SISTEMA DE ARREFECIMENTO: ÁGUA,
ATRAVÉS DE RADIADOR TROPICAL,
COM VENTILADOR SOPRANTE,
TANQUE DE EXPANSÃO E BOMBA
CENTRÍFUGA. FILTROS: DE AR, TIPO
SECO, COM ELEMENTO SUBSTITUÍVEL;
DE LUBRIFICAÇÃO, EM CARTUCHO
SUBSTITUÍVEL E DE COMBUSTÍVEL,
TIPO DESCARTÁVEL. SISTEMA
ELÉTRICO: 12VCC DOTADO DE
ALTERNADOR PARA CARGA DA
BATERIA. SISTEMA DE PROTEÇÃO:
TERMÔMETRO E PRESSOSTATO,
PROVOCANDO PARADA DO MOTOR
NOS CASOS DE SUPERAQUECIMENTO
DA ÁGUA DE ARREFECIMENTO E
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2014 - SRP
10

BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO.
ALTERNADOR: MODELO: ATED
TIPO: ALTERNADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, BRUSHLESS (SEM ESCOVAS). EXCITAÇÃO: EXCITATRIZ ROTATIVA SEM ESCOVAS COM REGULADOR ELETRÔNICO DE
VELOCIDADE. POTÊNCIA CONTÍNUA: 128KVA. POTÊNCIA STAND-BY: 141KVA (1H A CADA 12H DE FUNCIONAMENTO).
TENSÃO: 380/220VCA. FREQÜÊNCIA: 60 HZ. LIGAÇÃO: ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL. Nº. DE PÓLOS/RPM: 4/1800. GRAU DE PROTEÇÃO: IP-23. CLASSE DE ISOLAMENTO: H. REGULAÇÃO: REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO PARA MAIS/MENOS 2% EM TODA FAIXA DE CARGA. REFRIGERAÇÃO:
VENTILADOR MONTADO NO PRÓPRIO EIXO.
CABINE INSONORIZADA:
CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO, TRATADA ATRAVÉS DE JATO DE AREIA E PINTURA PRIMER, AFIM DE EVITAR- SE
A CORROSÃO. TERÁ TRATAMENTO INTERNO ACÚSTICO, CONSTITUÍDO POR PLACAS DE LÃ DE PET, TECNICAMENTE
DISTRIBUÍDAS NA CABINE. A TUBULAÇÃO DE ESCAPAMENTO DE GASES SERÁ TRATADA TERMICAMENTE
ATRAVÉS DE LÃ DE ROCHA COM REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO CORRUGADO, PERFEITO ISOLAMENTO SONORO. AO FINAL DESTE PROCESSO, A EMISSÃO SONORA À 1,5 METROS DE DISTÂNCIA É DE APROXIMADAMENTE 85 DB(A).
SISTEMA DE FORÇA: DOTADO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA FORMADA POR PAR DE CONTATORES
TRIPOLARES INTERTRAVADOS MECÂNICA E ELETRICAMENTE (TRAVA MECÂNICA E CONTATO AUXILIAR). PAINEL DE COMANDO E CONTROLE: AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, MODELO DKG-307, COM CONTROLE DE PARTIDA E
PARADA, PROTEÇÃO DO MOTOR E
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2014 - SRP
11

ALTERNADOR E POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO.
MONTADO EM GABINETE METÁLICO AUTO-SUSTENTADO COM INDICAÇÃO DE TENSÃO (F-F / F-N), CORRENTE, FREQUÊNCIA, TEMPERATURA DO MOTOR E PRESSÃO DO ÓLEO, PROTEÇÃO PARA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA
DE RESFRIAMENTO, BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO: 01 (UM) TANQUE DE COMBUSTÍVEL, INCORPORADO À BASE DO GDG; 01 (UMA) BATERIA COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAÇÃO; 01 (UM) SILENCIOSO E UM FLEXÍVEL PARA O ESCAPAMENTO DOS GASES DE COMBUSTÃO; 01 (UM) CONJUNTO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM MÍDIA DIGITAL.
TOTAL R$ 380.160,00