Objeto: Contratação de Empresa especializada para executar, por um período de 12 (doze) meses, de forma contínua, Serviço de Manutenção e Conservação (Preventiva e Corretiva), sem fornecimento de material, compreendendo a instalação e desinstalação de equipamentos de climatização, com Assistência Técnica em Equipamentos de Climatização, instalados nas seguintes dependências da ELETRONORTE:
•
Sede da Regional de Transmissão do Maranhão – OMA, localizada na Avenida dos Jequitibás s/n, Alto do Sacavém – Bairro Cohebe – São Luís – MA, cuja quantidade e modelo são os seguintes: 105 do tipo SPLIT e 33 do tipo ACJ;
•
Subestação São Luis III – Avenida 03, s/n, Vila São José II, Paço do Lumiar, cuja quantidade e modelo são os seguintes: 10 do tipo SPLIT;
•
Miranda do Norte – localizada na Rodovia BR 135, Km 125, cuja quantidade e modelo são os seguintes: 21 do tipo SPLIT;
•
Presidente Dutra – localizada na Rodovia BR 135, Km 337, Bairro Santa Maria, cuja quantidade e modelo são os seguintes: 59 do tipo SPLIT, 1 do tipo ACJ e 14 do tipo contained;
•
Peritoró – localizada na Rodovia BR 316, Km 225, cuja quantidade e modelo são os seguintes: 10 do tipo SPLIT e 3 do tipo ACJ;
• Coelho Neto – localizada na Rua Projetada, s/n, Bairro Pimenteira, cuja quantidade e modelo são os seguintes: 10 do tipo SPLIT e 2 do tipo Contained.
DA HABILITAÇÃO
O Licitante Vencedor deverá apresentar:
a) Registro ou inscrição do Licitante Vencedor no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, devidamente atualizado;
b) Comprovação de que a Empresa do Licitante vencedor possui em seu quadro permanente profissional de nível técnico ou superior na área de engenharia mecânica ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de responsabilidades técnicas para a execução de serviços de características semelhantes ao objeto da Licitação;


DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

3.1
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados por técnicos especializados, com ferramentas adequadas para o tipo de equipamento, e deverá, obrigatoriamente, obedecer às recomendações da Portaria M.S. nº 3.523, de 28/08/98 e de acordo com seguinte Roteiro de Manutenção:
3.1.1 Manutenção Preventiva:
a) verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina, hélice, motor de ventilador e compressor e na bandeja;
b) verificar a operação de drenagem de água da bandeja;
c) verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado e se não contém bolor), limpar e ou substituir isolação térmica quando necessário;
d) verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete e regularizar;
e) lavar a bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;
f)
limpar o gabinete do condicionador e o evaporador;
g) verificar e limpar os filtros de ar;
h) verificar e eliminar as frestas dos filtros; i) limpar o elemento filtrante:
j)
verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo);
k) verificação do fluxo de gás refrigerante (deixar compatível com a capacidade do equipamento em psi/kcal):
l)
verificação da regulagem da pressão, temperatura e termostato;
m) verificação dos circuitos elétricos e verificação do funcionamento geral dos equipamentos.
Periodicidade: mensal, trimestral e semestral obedecendo tabela de programação elaborada pelo responsável Eletrobras Eletronorte/ contratada. O licitante vencedor deverá manter dois profissionais junto à Regional de Transmissão do Maranhão – OMA, em caráter permanente para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.
3.1.2 Manutenção Corretiva
a) Manutenção Corretiva: Será executada pela contratada em função das falhas ou defeitos detectados na utilização do equipamento ou nas inspeções realizadas. As corretivas realizadas nos equipamentos assistidos pela Manutenção Preventivas e dentro do período de garantia não serão remuneradas.
b) A ação sobre esses eventos visa estabelecer o padrão operacional original dos equipamentos, restaurando as condições de utilização.

c) Na indisponibilidade de qualquer equipamento, a contratada deverá executar os serviços de manutenção corretiva emergencial imediatamente após comunicação da Eletrobrás Eletronorte.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR