Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de um no-break trifásico de 40KVA, instalado no prédio da PFN/PA, situado a Travessa D. Romualdo de Seixas n° 651 - Belém - Pará.

5.1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO NOBREAK
MARCA: SMS
UPS: TRIFÁSICO,
POTÊNCIA DE 40 KVA, CONTENDO BATERIAS INTERNAS, DO TIPO VRLA COM VASO RETARDAMENTE ANTI CHAMA, PARA AUTONOMIA DE 10 MINUTOS A PLENA CARGA, RENDIMENTO DE 92%, ONLINE DUPLA CONVERSÃO, TENSÃO DE ENTRADA 220 VAC, TENSÃO DE SAÍDA 220 VAC, FATOR DE POTÊNCIADE SAÍDA 0,8, FATORDE POTÊCNIA DE ENTRADA 0,99, RETIFICADOR PROVIDO DE IGBT, COM BYPASS MANUAL E ESTÁTICO INCLUSO.
5.2. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS
1. A Contratada realizará trimestralmente, através de técnicos e/ou engenheiros em elétrica/eletrônica as manutenções preventivas, conforme rotinas abaixo:
1.1 – Manutenção preventiva TRIMESTRAL dos UPS – Sem desligamento:
a) vistoria geral na unidade;
b) vistoria nas conexões elétricas, barramentos, etc.;
c) reaperto geral das conexões mecânicas da unidade;
d) limpeza geral dos equipamentos;
e) limpeza e/ou substituição dos filtros de ar da unidade, conforme necessidade;
f) verificação de ventiladores, disjuntores e demais peças mecânicas;
g) verificar níveis referenciais de lógica;
h) verificar o normal funcionamento de sinalização e painel; i) verificar os medidores do painel;
j) recarga das baterias (exceto baterias seladas);
k) calibração através do Software de Serviços;
l) retirada do log. de eventos para análise;
m) teste DC Expert;
n) verificação do Connect UPS e Software Gerenciamento; o) verificar o funcionamento da RS-232/RS-485;
p) realização de medições termográficas com carga;

q) simular falta Rede/Entrada Grupo Motor Gerador;
r) comportamento da unidade alimentando o consumidor;
s) fornecer o histórico de alarmes.
1.2 – Manutenção das baterias:
a) inspecionar conexões;
b) leitura da tensão em vazio e com descarga;
c) leitura da tensão total das baterias;
d) teste individual por Rack de bateria;
e) performance das baterias durante falta de Rede;
f) inspeção termográfica nos polos das baterias.
1.3 – Manutenção preventiva anual dos UPS – Com desligamento
1.3.1 – Aplicam-se a esta todos os itens da Manutenção Preventiva, além dos itens abaixo:
a) Teste da chave estática/transferência para By-pass;
b) Verificar atuação das proteções e alarmes (trip);
c) Atualização da EPROM;
d) Limpeza geral dos equipamentos;
e) Aperto das conexões dos barramentos, transformadores etc.
1.3.2 – No religamento das unidades, verificar:
a) níveis referenciais de lógica;
b) bom funcionamento de sinalização e painel;
c) níveis de tensão do barramento e saída para as cargas;
d) recarga das baterias;
e) normal comportamento da unidade alimentando a carga;
f) teste de funcionamento das unidades alimentando a carga durante a falta de rede (simulada) e entrada do grupo gerador.


Credenciamento: 10.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450 de 2005), no sítio www.comprasnet.gov.br.
10.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Pará – SAMF/PA, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450 de 2005).

Habilitação: 
Para efeito de habilitação na presente licitação, a licitante deverá estar Cadastrada e Habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, cuja comprovação será feita pelo Pregoeiro durante a sessão do Pregão Eletrônico, através de consulta on-line ao referido sistema, ou pela apresentação dos documentos relativos à habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, e
a) Certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, relativa à sede ou domicílio da licitante, dentro do respectivo prazo de validade;
b) No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha prestado ou esteja prestando, a contento, serviços de natureza compatível, com o objeto, devidamente atestado pelo CREA.
 Justifica-se a necessidade de atestado de capacidade técnica e da certidão do CREA, para comprovar a aptidão da empresa de ter desempenhado ou vem desempenhando atividades com grau de avaliação satisfatória, bem como um responsável técnico com formação superior.
 O objetivo da exigência é demonstrar que a Licitante que venha a ser contratada possui aptidão para o desempenho a contratação, estando, ainda respaldado no Inciso II do art. 30, da Lei nº 8.666/93, e tendo como parâmetro os fixados pela citada Instrução Normativa nº 02/2008, e, em especial, as inovações introduzidas pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 06/2013. Da mesma forma, a exigência de qualificação econômico- financeira encontra-se condizente com o previsto na legislação aplicável, e respaldada na citada Instrução Normativa.