Objeto: 1.1. Aquisição de 1 (uma) unidade de UPS de tecnologia modular, com potência inicial nominal embarcada mínima de 120kVA e expansibilidade mínima para 240kVA para atendimento da carga demandada, preservando as características de funcionamento e confiabilidade requerida do sistema.
1.2. Entende-se que um UPS modular é representado por gabinetes que permitam a interconexão com a infraestrutura elétrica do prédio, através de conexão aos cabeamentos elétricos, e a interação com interface home-máquina, que permita a ação e monitoramento do usuário via display de LCD Touchscreen, sendo receptivo a integração com módulos de potência (integração eletroeletrônica via slots), representando assim a potência embarcada disponível para cada gabinete e pré-disposição à expansão futura.
1.3. Características de potência: Potência inicial nominal mínima embarcada no gabinete do UPS de 120kVA e expansibilidade mínima para 240kVA.
1.4. Características de entrada:
1.4.1. Tensão de entrada 220 V trifásica: 3F + N + T / 127 F + N + T; 1.4.2. Frequência: 60 Hz, ± 2% a ±14% (autosensing e/ou selecionável); 1.4.3. Fator de Potência: 0,99;
1.4.4. Distorção Harmônica de entrada: <3%;
1.4.5. Tipo de Conexão: "Bornes" ou "Barra de Terminais";
1.4.6. Compatível com Grupo Gerador;
1.4.7. Compatível para trabalhar com transformador e auto Trafo.
1.5 Características de Saída:
1.5.1. Tensão de saída 220 V trifásica: 3F + N + T / 127 F + N + T;
1.5.2. Fator de potência mínimo: 1,00;
1.5.3. Regulação Estática de saída: ± 1%;
1.5.4. Frequência (Em Modo Bateria): 60 Hz ±1 %;
1.5.5. Rendimento a plena carga: > 96%;
1.5.6. Suporte à sobrecarga: 10 minutos com até 125% de carga e 60 segundos com até 150% de carga. 1.5.7. Tipo de conexão: “Bornes” ou “Barra de Terminais”.
1.6. BYPASS:
1.6.1. Bypass automático: Considerando que o BYPASS é um modo de operação no qual a alimentação presente na saída do UPS provém diretamente da rede. O Bypass automático garante que o UPS, mesmo quando o inversor falhe ou sobreaqueça, mantenha os equipamentos ligados sem interrupção na alimentação, desde que haja a rede presente. O BYPASS automático também deve ser acionado em condições de sobrecarga, representado pela ligação inadvertida de uma quantidade de equipamentos maior do que aquela para a qual o UPS foi construído, protegendo assim os seus circuitos internos.
1.6.2. BYPASS manual/forçado: Através do Menu de configurações (display) deverá ser possível acionar/forçar o Bypass manualmente por opção do usuário.
1.6.3. BYPASS de manutenção: O gabinete do UPS deve possuir uma chave de BYPASS de manutenção que desvia a tensão de entrada do circuito do UPS diretamente para a saída, mantendo a

alimentação da carga (aparelhos conectados ao UPS), sem a necessidade de desligá-las. A chave de BYPASS de manutenção deve permitir que o UPS seja desligado para a realização de eventuais manutenções preventivas ou corretivas.
1.7. Características da Interface Homem-Máquina (IHM):
1.7.1. Display touch screen de 8” (mínimo) com acesso frontal externo ao gabinete, que além de permitir a exibição das medições, dos alarmes e do status de operação, deve também permitir o acesso aos menus de configuração para adequar os parâmetros do UPS. Preferencialmente o display deve dispor de ícones interativos para facilitar a navegação e seleção das funções a serem controladas, garantindo praticidade e rapidez na interação.
1.7.2. Relatório de dados e eventos (Data Log): O IHM do gabinete deve apresentar os registros de sinalizações dos eventos relacionados com a rede elétrica e o próprio UPS. Itens mínimos a fim de registro são: Intervenção de Bypass, Sobreaquecimento, Sobrecarga, Intervenções na Bateria, Descarga total das baterias, Eventos (informação, aviso, crítico) e Alarmes, possibilitando a análise de seu histórico de ocorrência.
1.7.3. Portas de comunicação:
1.7.3.1. Porta RS485;
1.7.3.2. Porta USB Host: Utilizado para atualização de firmware;
1.7.3.3. Slot para cartão de gerenciamento remoto SNMP/ModBus, com o cartão incluso, considerando as comunicações SNMP/ModBus over IP, via conexão RJ45;
1.7.3.4. Emergency Power Off (EPO): O gabinete do UPS deve possuir um contato EPO, permitindo a inclusão de um botão externo a ele. Como funcionalidade, o contato EPO quando acionado via um botão externo, deve executar a parada imediata do UPS, realizando o auto desligamento do sistema e sessando o fornecimento de energia para a carga. Este contato EPO, deve ser configurável como Normalmente Aberto (NA) ou como Normalmente Fechado (NF), sendo possível realizar esta configuração através da interface de usuário (display).
1.7.4. Software de supervisão e gerenciamento para plataforma Windows, que possibilite gerenciar os dois gabinetes dos UPS em uma única tela, considerando os seguintes recursos:
1.7.4.1. Visualização em tempo real de todas as grandezas elétricas na entrada/saída (tensão, corrente, potência, frequência, autonomia, carga, etc.);
1.7.4.2. Indicação de todos os alarmes;
1.7.4.3. Diagrama de fluxo de energia;
1.7.4.4. Registro de eventos com data e horário que ocorreram (falha AC, AC restaurado, Shutdown ativado, entre outros);
1.7.4.5. Autonomia do banco de baterias;
1.7.4.6. Enviar traps SNMP e permitir ao usuário selecionar eventos;
1.7.4.7. Enviar e-mails para endereços previamente programados, no mínimo, dos seguintes eventos:
1.7.4.7.1. Acionamento do bypass;
1.7.4.7.2. Sobrecarga;
1.7.4.7.3. Inversor desligado;
1.7.4.7.4. Botão de emergência pressionado;
1.7.4.7.5. Tensão de entrada e/ou saída anormal;
1.7.4.7.6. Sobretemperatura no equipamento;
1.7.4.8. Permitir monitoração remota através de protocolo SNMP (Protocolo de comunicação SNMP UPS MIB RFC 1628);
1.7.4.9. Permite a execução/invocação de alguns programas no formato “.EXE” e “.BAT”;
1.7.4.10. Permitir a criação de usuários com níveis diferentes de acesso para acessar as informações do software (Ex.: Adm, User e Operator).
1.8. Características dos módulos de potência:
1.8.1. Os módulos de potência devem ser idênticos, com capacidade mínima de 20kW e capacidade máxima de 60kW, em que, trabalhando em paralelo, a somatória disponibilizem a potência mínima de 60kW por rack (gabinete ou chassi ou eixo), desde que atenda o item 2.1.5 letra h;
1.8.2. Os módulos de potência devem permitir diversos formatos de funcionamento, sendo eles, soma de potência e redundância, mantendo o alto nível de eficiência do sistema, como também o controle/gestão de falhas de acordo com o número de módulos de potências instalados versus o consumo dos equipamentos;
1.8.3. Cada módulo de potência deve possuir, de forma independente, o seu próprio Retificador, booster, corretor de fator de potência de entrada (PFC), Inversor, Carregador de Bateria, Circuito Lógico de Comando e Bypass automático (chave estática), ou seja, a construção do módulo de potência deve ser baseada em uma estrutura descentralizada, que diminuem os riscos de falha da solução como um todo, garantido que na falha de um dos módulos os outros continuem funcionam plenamente sem interrupção à carga.
1.8.4. Para facilitar a visualização do status de funcionamento (Exemplo: Online, Bypass, Baterias, Falha ou Desligado), cada modulo de potência deve possuir uma barra de LED multicolorida com esta função.
1.8.5. Para facilitar a expansão da capacidade e manutenção, os módulos de potência devem ser do tipo “Plug & Play”, realizando sua autoconfiguração de forma independente e automática, após a sua colocação no gabinete, garantido a redução do MTTR na possibilidade de falha de um módulo de potência, mantendo a segurança requerida pelo sistema.
1.8.6. Sistema deverá ser do tipo “hotswap”, permitindo a troca dos módulos de potência com o sistema em pleno funcionamento, de forma a respeitar os procedimentos de manutenção sem riscos ao funcionamento dos outros módulos de potência e consequentemente da carga, além de manter um baixo MTTR, que deve ser de no máximo 20 minutos.
1.9. Características dos módulos de baterias:
1.9.1. Autonomia mínima de 10 minutos com 100 % de carga da potência (carga nominal) ofertada na licitação (sendo que a potência demandada/requerida mínima é 120 kW, conforme item 1.1). 1.9.2. A autonomia deverá ser comprovada através de memorial de cálculo da bateria, considerando tensão de corte de 1,75Vdc/célula ou 10,5Vdc/monobloco.
1.9.3. Tipo de Baterias: Seladas, VRLA (Valve Regulated Lead Acid) de eletrólito absorvido, fabricadas com tecnologia de última geração – AGM (eletrólito imobilizado através da absorção no separador de fibra de vidro), compostas por monobloco de 12 Vdc. (Nota: Deverão ser fornecidas baterias chumbo-ácidas do tipo estacionárias seladas (herméticas) com princípio de funcionamento através da recombinação de gases, absolutamente livres de manutenção para utilização em sistemas de telecomunicações, UPS, iluminação de emergência e alarmes de segurança em geral. Deverão garantir a ausência de emissão de gases e perda de eletrólito, tornando-se desnecessário o controle da densidade e a adição de água durante toda a sua vida útil).