Objeto: O presente Caderno de especificações destina-se a subsidiar tecnicamente os serviços de adaptação de imóvel para instalação da Direp, com troca de layout, forros, divisórias, instalações hidráulicas, rede elétrica e lógica, no 1º pavimento e Salas do Anexo Térreo, no endereço: Anac - Agência Nacional de Aviação Civil, localizada na Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, nº 6333 – Imbiribeira, Recife PE, CEP.: 51.210-001.
O primeiro pavimento foi cedido pela ANAC para a instalação da DIREP, setor da Receita Federal do Brasil em Recife – Pernambuco, através de termo de compartilhamento de imóveis firmado entre a Superintendência da Receita Federal do Brasil e a Agência Nacional de Aviação Civil - Anac.
Será retirada toda a fiação elétrica, lógica e telefônica, todas as luminárias, spots, interruptores, quadros antigos, disjuntores, canaletas, tomadas de uso geral e tomadas de rede lógica atualmente existente no 1º pavimento e implantada uma nova instalação dentro do padrão de funcionalidade da Receita Federal do Brasil, conforme descrição abaixo:
- Instalação do nobreak de 10KVa no 1º pavimento e do quadro de distribuição de energia estabilizada – QDEE - 110V
- Instalação dos pontos de tomadas da rede estabilizada 127V;
Nota: Tendo em vista a necessidade de ocupação provisória e emergencial da Direp em algumas salas no 1º pavimento, a instalação do nobreak e do QDEE, Quadro de Distribuição de Energia Estabilizada, foi realizada pela equipe de manutenção da Delegacia da Receita Federal, porém todos os pontos de tomadas estabilizada, mesmo os das salas ocupadas provisoriamente serão posteriormente instalados em caráter definitivo, pela empresa contratada para execução do referido projeto.
- Instalação do quadro de iluminação e tomadas de uso geral – QDIT – 220V, e dos respectivos pontos de iluminação e tomadas encaminhados através de eletrocalha galvanizada de 100x50x3000mm e demais acessórios.
- Instalação do quadro de distribuição e climatização – QDC – 220V e das respectivas tomadas dos split´s, bem como das eletrocalhas galvanizada na dimensão 100x50x3000mm que direcionarão os encaminhamentos dos circuitos até os pontos de utilização.
- Instalação de rack e criação de pontos lógico de cabeamento estruturado. Será aproveitado a eletrocalha existente para abrigo e encaminhamento do cabeamento estruturado
- Substituição de todos os disjuntores
- Instalação de pontos de tomada de uso geral para iluminação de emergência;
- Instalação de refletores de led de 1.200W para iluminação de emergência;
- Instalação de alimentadores para interligação entre o QGBT e os QDC, QDIT e a entrada do Nobreak;
- Serão substituídas todas as divisórias e forro, de acordo com projeto Arquitetônico, com reestruturação do Layout e da disposição das salas de trabalho. Serão ainda reparados por completo e ampliados os banheiros, acrescentando uma ducha para cada gênero, banheiro acessível e DML. Haverá substituição Hidrossanitário, de acordo com projeto complementar, com instalação de novas louças, metáis e granitos,

bem como aplicação de novos revestimentos de piso, paredes e forro. Em conformidade ao padrão de funcionalidade e acabamento da Receita Federal do Brasil, e conforme as normativas da NBR 9050/2020.
- A execução dos serviços supracitados terá assessoria técnica da Seção de Obras e Serviços de Engenharia da SRRF04/Dipol.