Objeto: 2.1. SISTEMA EXISTENTE
2.1.1. Sistema de Recalque de Água Potável 2.1.1.1. Quadro elétrico com comando automático e manual, composto por sistemas de proteção das bombas e acionamento do sistema de recalque.
2.1.1.2. Reservatório inferior composto por acessórios elétricos, tubulações e conexões hidráulicas.
2.1.1.3. Reservatório superior composto por acessórios elétricos, tubulações e conexões hidráulicas.
2.1.1.4. Conjunto de 02 (duas) motobombas centrífugas, multiestágio 3 CV, trifásicas, 220/380V, 60 Hz.
2.1.2. Sistema de Pressurização da Rede de Hidrantes
2.1.2.1. 01 (uma) bomba centrífuga Principal de 7,5 CV trifásico 220/380V 60 Hz
2.1.2.2. 01 (uma) motobomba centrífuga Jockey de 1.0 CV trifásico 220/380V 60 Hz.
2.1.2.3. Quadro elétrico para comando automático e proteções das motobombas Principal e Jockey. 2.1.2.4. Acessórios elétricos, tubulações hidráulicas, pressostato e manômetro.
2.1.3. Sistema de Drenagem de Águas Pluviais
2.1.3.1. Conjunto de 02 (duas) motobombas centrifugas submersíveis, 3,0 CV, trifásicas, 220V, 60 Hz.
2.1.3.2. Quadro elétrico com comando automático de duas bombas de drenagem de 3,0 CV, 220V trifásicas 60Hz, montado em caixa metálica com pintura epóxi, composto por uma chave disjuntora geral, duas chaves contatoras com respectivos disjuntores motor, um relé de proteção contra falta de fase, um programador horário para execução de troca automática de bombas, dispositivo para acionamento automático da bomba reserva em caso de pane na bomba principal ou de sobre vazão, alarme de nível alto sonoro e luminoso e chaves seletoras para seleção do modo de operação MANUAL ou AUTOMÁTICO e para acionamento manual das bombas.
2.1.3.3. Reservatório de coleta de água de drenagem pluvial contendo 02 (duas) boias de nível automáticas conectadas ao quadro de comando, motobombas submersíveis, tubulações e assessórios elétricos e hidráulicos do respectivo sistema.
2.2. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
2.2.1. Manutenção Preventiva dos Sistemas 2.2.1.1. A manutenção preventiva dos sistemas consiste em um conjunto de ações desenvolvidas sobre as instalações, equipamentos e sistemas com programação antecipada, através de inspeções sistemáticas, detecções e de medidas necessárias para evitar falhas, com o objetivo de mantê-los em estado de uso ou de operação para o qual foram especificados, garantindo um funcionamento adequado no prédio sede do Conselho. Compete à contratada recomendar à Contratante eventuais providências, sob o seu controle, que possam interferir no desempenho dos sistemas. Caberá a Contratada a execução de outras ações recomendadas pela boa técnica e pelos fabricantes dos produtos e equipamentos, de forma a atender a satisfatória manutenção, conforme necessidade de cada caso.
2.2.1.2. Para a realização da manutenção preventiva, a empresa contratada deverá realizar pelo menos 01 (uma) visita trimestral para revisões, regulagens, ajustes e testes de todos os sistemas e equipamentos.
2.2.1.3. Após a realização da manutenção preventiva a empresa contratada deverá elaborar o Relatório Técnico Trimestral, de forma detalhada e com registro fotográfico, descrevendo os serviços realizados, as condições de funcionamento e o estado dos equipamentos, sistemas e instalações, bem como indicando possíveis falhas ou desgastes e relatando a periodicidade de troca das peças ou equipamentos com tempo limitado de uso. Deve constar também, se necessário, a informação em relação à necessidade de manutenção corretiva nos equipamentos, sistemas e instalações, em função de uso ou operação, indicando serviços
Página 18 de 35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luís, 77 - Porto Alegre/RS - 90620-170 - Telefone: (51) 3320-2100 www.crea-rs.org.br
adicionais de troca de peças, quantidades, especificações e marcas das mesmas. Todos os serviços de manutenção preventiva serão acompanhados pela fiscalização do contratante.
2.2.1.4. O relatório técnico deverá ser entregue ao contratante no prazo de 07 (sete) dias após a visita do técnico da contratada.
2.2.1.5. Não serão aceitas interrupções no funcionamento dos sistemas e dos equipamentos durante o horário de expediente sem a prévia autorização da fiscalização da Contratante.
2.2.1.6. Correrá por conta da Contratada, a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local da execução dos serviços, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes.
2.2.2. Manutenção Corretiva dos Sistemas 2.2.2.1. A manutenção corretiva consiste de um conjunto de ações mobilizadas após a ocorrência de defeito no funcionamento de instalações, equipamentos ou sistemas, por falha ou vencimento da vida útil de componentes, que resultem na recuperação do estado de uso, de operação ou para que o valor do patrimônio seja garantido. Nesse item contratual, incluem-se os serviços necessários de recomposição de acabamentos ou de componentes afetados, conforme o existente. Compreende, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas, ajustes e reparos necessários, de acordo com os Manuais e Normas Técnicas específicas para os equipamentos.
2.2.2.2. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que houver uma solicitação/chamado por parte da Contratante ou forem detectados problemas pelo técnico da Contratada quando da realização das manutenções preventivas.
2.2.2.3. A Contratada, após a análise do sistema/equipamento e constatação da necessidade de manutenção corretiva, deve adotar os seguintes procedimentos:
2.2.2.4. Elaboração de Relatório Técnico para manutenção corretiva, contendo: a) Número do relatório/ano; b) Identificação técnica do sistema/equipamento e localização; c) Falha/defeito constatado; d) Causa da falha/defeito; e) Relação dos itens/procedimentos para correção da falha/defeito; f) Registro fotográfico do sistema/equipamento; g) Recomendações para uso do equipamento, caso necessário.
2.2.2.5. Juntamente com o relatório, deve ser elaborado orçamento pela contratada, para conserto do sistema/equipamento que foi constatada a necessidade de manutenção corretiva, contendo: a) Quantidade de horas técnicas necessárias para a realização da manutenção, com seu devido valor unitário e total; b) Relação de peças necessárias com descrição das mesmas, quantidade, valor unitário e total, acrescido ao valor, a porcentagem com taxa de administração das peças; c) Valor total do orçamento para a realização da manutenção corretiva; d) Validade da proposta de orçamento; e) Prazo para troca das peças orçadas; f) Prazo de garantia dos serviços. A hora técnica da manutenção corretiva também poderá ser utilizada em situações extraordinárias.
2.2.2.6. A Contratante poderá, a qualquer tempo, obter no mercado local mais 02 (dois) orçamentos, no mínimo, podendo decorrer duas possibilidades: a) Se o(s) valor(es) da(s) peça(s) orçado(s), pela Contratada, for menor ou igual ao valor de mercado, o orçamento apresentado será aprovado; b) Existindo pelo menos uma empresa no mercado local, cujo preço das peças seja menor que aquele orçado pela Contratada, essa deverá negociar sua proposta ou deverá adquirir as peças junto àquela empresa que apresentar o menor preço, e executar os serviços em conformidade com o previsto neste Termo de Referência. No caso de substituição, as peças deverão ser novas, preferencialmente originais, não se admitindo peças usadas ou recondicionadas. 2.2.2.7. Após a análise do sistema/equipamento, o prazo máximo para apresentação do Relatório Técnico e orçamento para a manutenção corretiva é de 03 (três) dias úteis.
2.2.2.8. O prazo para análise do sistema/equipamento, após o chamado da manutenção corretiva é de 05 (cinco) dias úteis;
2.2.2.9. O prazo para conclusão da manutenção corretiva será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização pelo Contratante. Entende-se por término do reparo do sistema/equipamento, a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação da Contratante.
2.2.2.10. Entende-se por início de atendimento, a hora de chegada do técnico às instalações da Contratante, onde se encontra o sistema/equipamento a ser realizada a manutenção. Nos casos em que, em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocamento do equipamento até a sede da empresa contratada, será necessária a autorização da fiscalização contratual, observando que o deslocamento não incorrerá em qualquer ônus adicional à Contratante.
Página 19 de 35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Serviço Público Federal - Órgão de Fiscalização da Engenharia e Agronomia
Rua São Luís, 77 - Porto Alegre/RS - 90620-170 - Telefone: (51) 3320-2100 www.crea-rs.org.br
2.2.2.11. Não poderá haver cobrança duplicada em caso de uma manutenção preventiva e corretiva realizada concomitantemente, nem em caso de necessidade de mais de um deslocamento para deixar o equipamento em pleno funcionamento. Caso seja necessária a retirada do aparelho para reparos nas dependências da Contratada, o retorno ao local para reinstalação do equipamento estará contemplado no valor dos serviços de manutenção corretiva.
2.2.2.12. A contratada deverá prestar garantia de 12 (doze) meses sobre os serviços de manutenção corretiva executados sob sua responsabilidade, bem como sobre as peças e equipamentos fornecidos.