Product: Inversor Multifunción onda pura 5000VA 48V MPPT 80Amp Cargador 60Amp 3 En 1
Brand: Inversor Onda Pura Hibrido
Inversor cargador de 5000VA 48V, con MPPT de 80A especial para energía solar fotovoltaica, con un inversor de onda senoidal pura + cargador baterías de 60A + regulador solar MPPT de 60A integrados en un solo equipo
 Es una de las mejores soluciones en el mercado a día de hoy, ya que es capaz de gestionar la carga de los paneles solares, la carga de las baterías, y además dispone de un cargador de baterías, que permite cargarlas desde un grupo electrógeno a gasolina o con la red eléctrica en el caso de que los paneles solares no fueran capaces de suministrar la energía necesaria.
Potencia nominal: 5000VA / 4000W. - Voltaje de entrada: 48V. - Rango de voltaje seleccionable: 170-280 VAC (para ordenadores) 90-280 VAC(para electrodomésticos del hogar). - Rango de frecuencia: 50Hz/60Hz (detección automática). - Regulación del voltaje de salida (modo batería): 230 VAC +-5%
Potencia máxima (picos de arranque): 10.000VA. - Eficiencia: 93%. - Tiempo de transferencia: 10 ms (para ordenadores) 20 ms (para electrodomésticos). - Tipo de onda: Onda sinusoidal pura. - Voltaje máximo del circuito abierto panel fotovoltaica 145VDC
Tensión de la batería: 48V. - Voltaje de carga en flotación: 54V. - Protección por sobrecarga: 60V. - PV Potencia nominal: 4000W. - Corriente de carga del regulador: 80A MPPT. - Corriente de carga del cargador: 60A. - Consumo de energía en stand-by: 2W.
Medidas: 141 x 295 x 528mm - Peso: 15.5 Kg. Trae Placa de paralelos Funcion de conectar maximo 6 tres Aparato en paralelos Aumente hasta 30000va (24000w)continua 360A
Inversor hibrido el cual se compone de un potente inversor de corriente de onda pura, un regulador de carga y un cargador de baterías. Esta unidad dispone de pantalla mediante la cual se puede controlar el funcionamiento de la instalación solar y configurar los parámetros de uso de cada componente. Dispone de una alta fiabilidad y de eficiencia superior al 93%. Es ideal para usar en todo tipo de instalaciones. Aunque apagar aparato función de regulador sigue funcionando para cargar a Baterí

Search query: pylontech
Relevance: Irrelevant