Product: Victron Energy - Inversor/cargadore 2400W 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus 48/3000/35-16 - PMP483020001
Brand: Victron Energy
Color: Pmp483020000
Especificaciones: 48 V. PowerControl: sí. PowerAssist: sí. Conmutador de transferencia (A) -16. Convertidor Rango de voltaje de entrada (VCC) -9,5-17 V 19-33 V 38-66 V. Salida - Tensión de salida: 230 V CA ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%. Potencia de salida del convertidor a 25 °C (VA) - 3000 Potencia de salida continua a 25 °C (W): 2400. Potencia de salida continua a 40 °C (W): 2200. Potencia de salida continua a 65 °C (W): 1700. Potencia máxima: 6000 W. Máxima eficiencia (%): 95. Potencia de carga cero (W): 25. Consumo en vacío en modo AES (W - 20). Consumo en vacío en modo búsqueda (W): 12. Cargador. Entrada de CA - Rango de voltaje de alimentación: 187-265VAC Frecuencia de entrada: 45-65Hz Factor de potencia: 1 Tensión de carga "absorción" (V CC) -14,4/28,8/57,6 Voltaje de carga "Float" (VCC): 13,8/27,6/55,2. Modo almacenamiento (VCC) -13,2/26,4/52,8. Corriente de carga de la batería de servicio (A): 35. Sonda de temperatura de batería – sí. General. Salida auxiliar: sí (16 A). Relé programable, sí. Protección contra cortocircuitos de salida, sobrecarga, voltaje de batería demasiado alto, voltaje de batería demasiado bajo, temperatura demasiado alta, 230 V CA en salida del inversor, ondulación de voltaje de entrada demasiado alta. Puerto de comunicación VE.Bus – para un funcionamiento en paralelo o trifásico, seguimiento a distancia e integración del sistema. Puerto de comunicación.
Voltaje de la batería: 48 V
Onda: pura sine wave
Rated Power W: 2400
Peso neto: 18 kg
Dimensiones: 362 x 258 x 218 mm

Search query: inversor victron energy
Relevance: Exact