Product: BIE abatible, 25 mm, manguera de 20 metros con puerta semiciega blanca con visor
Brand: Nosoloextintores
Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) Completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de: Manguera semirrígida de 25mm (1″) de diámetro con 20 metros de longitud Racorada con machones de 1″ rosca macho a ambos extremos, Válvula de esfera de 25 mm (1″) Manómetro 0-16 Bar Lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm Devanadera abatible metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, Puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en blanco. Especificaciones del armario: Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra
Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) de diámetro con 20 metros de longitud.
Completa, homologada y certificada según UNE-EN-671
Racorada con machones de 1″ rosca macho a ambos extremos.
Manómetro 0-16 Bar.
Lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm.

Search query: manguera contra incendios
Relevance: Exact