Product: Inversor Saj Red R5 3kw 4kw 5kw Monofasica Autoconsumo para inyeccion red y vertido cero (3000)
Brand: Plusenergy wccsolar
Características del Inversor SAJ R5 Series 3-8kW El Inversor SAJ R5 Series de 3-8kW de potencia de salida es un pequeño inversor de conexión a red, monofásico y sin transformador, que se encarga de sincronizarse con la red eléctrica de la compañía de electricidad para aportar a los consumos que tenemos la energía que producen en tiempo real los paneles solares. La gama R5 Series de SAJ ofrece una gama de acceso muy interesante para tener una pequeña instalación de autoconsumo a nivel particular y residencial. A su relación calidad-precio sumamente atractiva, sumamos unas características de rendimiento y producción perfectas para pequeñas potencias, con unas características muy superiores a la utilización de micro-inversores. Este es el modelo de mayor potencia disponible. Por debajo existen más opciones con potencias en monofásica desde hasta 3000W con dos MPPTs. Queda una gama muy escalonada con múltiples opciones en las que encontraremos con seguridad algún modelo que se ajuste a nuestros requerimientos de energía. Los inversores de conexión a red SAJ R5 Series componen una amplia gama. El modelo que nos ocupa más específicamente, corresponde al de 3-8kW. Por debajo están las opcines de 7000, 6000, 5000, 4000, 3680 y 3000W que puede ofrecer menos producción si le conectamos menos paneles para nuestra instalación de autoconsumo solar directo.
Datos Técnicos Entrada (CC) 3kw 4kw 5kw Máxima potencia CC [Wp]@STC 7500 Tensión máxima de entrada CC [V] 600 Intervalo MPPT de tensión CC [V] 90-550 Tensión nominal CC [V] 360 Tensión de activación [V] 100 Tensión mínima CC [V] 80 Corriente de entrada CC máxima [A] 12.5/12.5 Número de conectores de CC por MPPT 1/1 Nº
Datos Técnicos Salida (CA) Potencia nominal CA [W] 3000 4000 5000 Potencia máxima CA *2 [VA] 3300 4400 5500 Corriente CA nominal [A]@230Vca 21.8 Max. Corriente CA [A] 24.0 Tensión / intervalo nominal de CA [V] 220, 230 240/180-280 Frecuencia / intervalo de la red [Hz] 50, 60/45-55, 55-65 Factor de potencia cos [φ] 0.8 adel.~0.8 retr. Distorsión armónica total [THDi] <2% (a potencia nominal) Alimentación L+N+PE Eficiencia Eficiencia máxima 98.1%
Eficiencia (Euro) 97.6% Eficiencia MPPT >99.9% Protección Protección interna contra sobretensión Integrado Monitoreo de aislamiento de CC Integrado Protección contra sobretensiones de CC Integrado Monitoreo de red Integrado Protección contra cortocircuito de CA Integrado Detección de puesta a tierra de CA Integrado Monitoreo GFCI Integrado Monitoreo DCI Integrado
Protección contra sobretensiones de CA Integrado Protección térmica Integrado Monitoreo de protección anti-isla AFD Interfaz Conexión CC MC4 Conexión CA Conector Plug-in Bloque del Terminal Interfaz hombre-máquina LED + (bluetooth/Wi-Fi+APP) Puerto de comunicación RS232(Entrada USB)+RS485(RJ45 juntas de cristal) Modo de comunicación Wi-Fi / GPRS / 4G(opcional) Datos Generales Topología Sin Transformador Consumo de noche [W] <0.2 Consumo en Standby [W] 6
Método de enfriamiento Convección natural Humedad ambiental 0-100% sin condensación Altitud 4000m (>3000m reducción de potencia) Niveles de ruido [dBA] <25 Protección de Ingreso IP65 Montaje Panel trasero Dimensiones [A*A*P][mm] 389*367*143 Peso [kg] 12.2 Garantía estándar [Años] 10 (estandar) 15/20/25 (opcional) Estándar aplicable IEC62109-1/2,IEC61000-6-1/2/3/4,EN50438,C10/C11,IEC62116,IEC61727,RD1699,UNE 206006,UNE 206007,CEI 0-21,AS4777.2,NBR 16149, NBR 16150,VDE-AR-N 4105

Search query: inversor inyeccion a red
Relevance: Exact