Product: uponor upoterm wirsbo thermischer actuador, accionamiento térmica, 230 V, 1044175
Uponor Wirsbo - Accionamiento térmico (230 V, tipo 2) 
Número de fabricante: 1044175. 

Los accionamientos térmicos ofrecidos aquí tienen un indicador de elevación, son resistentes a las salpicaduras y están equipados con un cable de conexión. 
Este accionamiento térmico se utiliza exclusivamente para controlar las válvulas de retorno en distribuidores Uponor, Upoterm, Wirsbo, Straub y RBM. 


Datos técnicos: 
Función: cerrado sin corriente. 
Conexión: IG M30 x 1,5. 
Con indicador de elevación y cable de conexión 0,75 mm² x 1,0 m. 
Ámbito de uso: regulación individual de 230 V distribuidor/válvulas individuales. 
Máx. Consumo de energía: 0,2 A. 
Potencia: 2 W. 
Tipo de protección: IP 54 (DIN EN 60529). 
Tensión nominal: 230 V CA o CC. 
Color: azul transparente.
Función: cerrado sin corriente
Tensión nominal: 230 V CA o CC
Rosca interior: M30 x 1,5
Número de fabricante (Finlandia): 2049170
Número de fabricante (alemán): 1044175 (antiguo: 314210)

Search query: wirsbo
Relevance: Exact