Nordex N149/4.0–4.5

Nordex N149/4.0–4.5 on saksalaisen Nordexin valmistama Delta4000-luokan tuulivoimalaitos, jonka nimellisteho vaihtelee mallista riippuen välillä 4,0–4,5 megawattia, mutta tarjolla on myös malleja 4,8 megawatin kapasiteetilla. Voimalamallin sarjatuotanto alkoi syyskuussa 2017 ja sitä valmistetaan edelleen. Sitä on myyty eri puolille maailmaa arviolta 91 tuulivoimapuistoon (joulukuu 2024 ).
Yleistä.
Delta4000-luokan tuulivoimalaitokset ovat konseptiltaan samoja kuin malli N117/2400, vaikka sen energiatehokkuutta on lisätty lähinnä siipien pituutta kasvattamalla. Sen siivet ovat hiilikuituvahvisteiset. Se on suunniteltu heikko- ja keskituulisiin olosuhteisiin, jolla tarkoitetaan vuotuista tuulten keskinopeutta noin 7,5 metriä sekunnissa. Tuuliturbiinin suurella pyyhkäisypinta-alalla hyödynnetään paremmin heikkoa ja kohtalaista tuulta, joka optimoidaan mallissa tarkemmin konehuoneen rakenteilla. Siksi mallitiedoissa käytetään luokitusta IEC S eli DIBt S. Sen tuottama ääni on ilmoitettu 4,5 megawatin tehoisen voimalan intensiteettitasona 106,1 desibeliä. 
Tuulivoimalaitokseen on valittavissa 106–164 metrisiä torneja. Tarjolla on kaksi teräksestä valmistettua tornimallia, joiden korkeudet ovat 106 ja 125 metriä, ja kaksi teräs- ja betoniputkimallia eli hybridimallia, joiden korkeudet ovat 145 ja 164 metriä . Pyynnöstä valmistetaan myös muunkin korkuisia ja pelkästään betonimateriaalista valmistettuja torneja. Betonitornit ovat poikkileikkaukseltaan kahdeksankulmaisia. Perusmallit toimivat ilman modifiointia −20 asteen pakkasessa, mutta kylmän ilmastoalan versioissa toimintaa voi jatkaa −30 asteeseen asti. Siipien ja muiden rakenteiden jäätyminen voidaan estää lämmittämällä rakenteiden pintaa sähkövastuksilla.
Tekniset ominaisuudet.
Tuulivoimalan tuuliturbiini eli roottori on kolmisiipinen, jonka siivet ovat kääntyviä. Siipien pyyhkäisyala on 17 460 neliömetriä ja pyyhkäisy-ympyrän halkaisija on 149,1 metriä. Turbiinin pyörimisnopeudet tulisi pysytellä välillä 6,4–12,3 kierrosta minuutissa. Suurimmalla pyörimisnopeudella siiven kärki liikkuu 96 metriä sekunnissa.
Pyörimisnopeutta säädetään automaattisesti siipiä kääntämällä ja vaihteistoa säätämällä. Vaihteistossa on kolme eri pyörimisnopeutta. Voimalan toimintaa voidaan kuvata tuulennopeuksilla: käynnistymisnopeus on 3,0 metriä sekunnissa (m/s) ja nimellistuulennopeus on 12,0 m/s. Nimellisnopeuden jälkeen voimalaitos käy täydellä teholla. Voimalaitoksen automatiikka suojelee kuitenkin rakenteita yli 20 m/s tuulennopeuksilla kääntämällä siipiä niin, että muodostuva sähköntuotantoteho laskee aseittain tuulen voimakkuuden yltyessä. Tuulen saavuttaessa pitkäkestoisesti sammutusnopeuden 26 m/s, on teho laskenut 2,5 megawattiin, jonka jälkeen tuulivoimala pysäytetään. Voimalan ilmoitetaan selviävän vaurioitta jopa 52,5 m/s myrskytuulesta. Lopuksi akselin pyöriminen estetään kytkemällä akselin levyjarru päälle.
Vaihteisto pyörittää kaksoissyötettyä asynkronista sähkögeneraattoria (ASYNC DF) pyrkien tuottamaan 660 voltin jännitteen (tai 690 V ) 50 tai 60 hertsin taajuudella. Generaattorin suurin pyörimisnopeus on 1 716 kierrosta minuutissa. Tornin juurella tai sen läheisyydessä on oma muuntaja, jolla voidaan nostaa tuotettu jännite tuulivoimapuiston vaatimalle jännitetasolle. Se on yleensä noin 20–45 kilovolttia.
Toiminnassa.
Suomessa.
Suomessa on toiminnassa kyseistä mallia seuraavissa kohteissa (lukumäärä, valmistuminen, kunta):