Termostaatradiaatori ventiil

Radiaatori termopea ( TRV ) on keskküttesüsteemi radiaatorile paigaldatud isereguleeruv ventiil, mis reguleerib ruumi temperatuuri, muutes küttevee voolu radiaatorisse.
Toimimine.
Tavaline termopea.
Klassikaline termopea sisaldab tavaliselt vahast valmistatud pistikut (moodustab vahamootori ), mis paisub või tõmbub kokku ümbritseva temperatuuri tõttu. See on ühendatud tihvtiga, mis omakorda on ühendatud ventiiliga. Ventiil sulgub järk-järgult, kui ümbritseva ala temperatuur tõuseb, piirates radiaatorisse siseneva kuuma vee hulka. See võimaldab iga ruumi jaoks määrata maksimaalse temperatuuri.
Kuna ventiil töötab ümbritseva õhu temperatuuri tajumise teel, on oluline tagada, et see ei oleks kaetud takistavate materjalidega (nt kardinad). Kui termopea termostaatventiililt eemaldatakse, lülitub ventiil sisse ja radiaator on alati kuum.
Ruumitermostaatidega koos toimimine.
Termostaati radiaatoriventiili ei tohiks paigaldada samasse ruumi, kuhu on paigaldatud ruumi (õhutemperatuuri) termostaat. Seda seetõttu, et juhul, kui termopea seatud temperatuur on toatermostaadi seatud temperatuurist "madalam", lülitab termopea radiaatori välja enne viimase temperatuuri saavutamist. Keskküttekatel jätkaks tööd, püüdes saavutada toatermostaadi seatud temperatuuri, mis võib ülejäänud maja soojendada ebamugavalt kõrgele tasemele, kui iga ruumi radiaatoritele pole paigaldatud termopäid. Kui nii termopea kui ka termostaadi seadistatud temperatuurid olid seatud "võrdselt", võib mõlema seadme puhul, mis üritab toatemperatuuri juhtida, ilmneda ettearvamatu käitumine. Seetõttu tuleks termopea ja õhutemperatuuril põhineva boileri termostaadi paigaldamisel samasse ruumi seada termopea "kõrgemale" temperatuurile kui ruumitermostaat
Võrreldes käsitsi juhtimisega.
Käsitsi kütte juhtimise asendamine tavapärase termopeaga säästab hinnanguliselt vähemalt 280 kilogrammi &lt;chem&gt;CO2&lt;/chem&gt; aastas (2011. aastal Briti 3 magamistoa ja gaasiküttega paarismaja puhul ). Need on ka märkimisväärselt kuluefektiivsed, kasutades soojust vaid vajaduse korral ning vähendades küttearveid kuni 17 protsenti aastas. 
Elektrooniliselt juhitavad variandid.
Alates 2012. aastast on elektrooniliselt juhitavad termopead muutunud levinumaks ja mõnda neist turustatakse nutikate termostaatide või isegi nutikate termopeadena. Need kasutavad sageli elektroonilist temperatuuriandurit ja neid saab enamasti programmeerida või kaugjuhtida, nii et maja üksikuid radiaatoreid saab programmeerida erinevatel kellaaegadel erinevatele temperatuuridele või reageerida automaatselt ruumis olekule. Selline suurenenud juhtimine võimaldab täiustatud juhtimist, mille tulemuseks on veelgi parem energia- ja &lt;chem&gt;CO2&lt;/chem&gt; kokkuhoid. Mõned muud võimalused selliste süsteemide puhul on, et temperatuurianduri saab paigutada radiaatorist eemale ruumis mõnda teise kohta, mis võib anda ruumis asjakohasema temperatuurinäidu, mida saab kasutada termopea tööpunkti määramiseks. Mõned elektrooniliselt juhitavad ventiilid töötavad patareidega, mida tuleb ajavahemike järel vahetada, samas kui teised saab ühendada elektrivõrku. Elektrooniliselt juhitavad variandid võivad vajada ka täiendavat seadistamist, näiteks ühendades mobiiltelefoni rakendusega nutika kodu keskseadme kaudu, kasutades traadita protokolle, nagu Zigbee või Z-Wave
Temperatuuri skaalad.
Selle asemel, et märkida termopeadele temperatuur Celsiuse skaalal, kasutavad paljud tootjad lihtsamat skaalat, sageli 1-5. Kuna iga termopea toodangul on mõningaid erinevusi, kuna ruumi suurus on teadmata, isolatsiooni tase teadmata ja radiaatori vee temperatuur teadmata, on võimatu täpselt ennustada, millise temperatuuri iga seadistus annab, kuid üldiselt tootjad kipuvad tootma teatud eelduste alusel, mis tähendab, et 3 annab tulemuseks "mugava temperatuuri". Allolevas tabelis on mõned näited omandatud skaaladest Celsiuse skaalale teisendamiseks.
Füüsilise ühenduse standardid.
Termopea kinnituse ja radiaatori termoventiili vahelise kruviühenduse jaoks on mitu erinevat standardit. Mõned levinumad näited on järgmised: