Vícios de construção Parte I. Eeii!! Vocês não entenderam a norma! O Quadro geral não pode ser instalado em...
Autor: Cycnus | Publicado: 2011-12-14T12:19:00-08:00

Não sei explicar como tudo começou. Mas em algum
momento, alguém pensou “Por que não colocar o quadro geral de distribuição no
banheiro?”. Falta de espaço não pode ser afinal o quadro não ocupa tanto espaço.
Estética? Uma alternativa provável, talvez os QGDs fabricados não combinem com
a 

pintura, o gesso, o vaso de flor e etc. Senso de utilidade? Sim, essa pode
ser a primeira opção a ser explorada; no senso comum o quadro geral de
distribuição é só alguma coisa retangular, onde fica o disjuntor e o disjuntor
é só alguma coisa a ser comprada. O desconhecimento sobre um assunto nos faz considera-lo
supérfluo. Somente o conhecimento verdadeiro pode brotar em nossas mentes o
real senso de utilidade. 


Alguns dispositivos, por causa da própria função na
instalação, ficam em locais não visíveis, atrás da parede, por exemplo, o que
pode vir a ser um problema, afinal, o que os olhos não vêem o coração não sente,
tratemos disso em outro momento. Diferente desses dispositivos, o QGD não deve
ficar em local não visível, deve ficar em local visível e de fácil acesso.
Segue esses princípios por uma questão de lógica. Em momento de emergência,
como um incêndio ou choque elétrico, devemos desligar o disjuntor que está dentro
do quadro, o mais breve possível e evitar danos maiores: a saúde ou a
propriedade. 


Não é incomum encontrarmos instalações, em que o
quadro de distribuição está localizado dentro do banheiro, ou na sala de
dispensa ou próximo ao solo, atrás de um vaso de flor ou alguma pintura. Os
proprietários dos imóveis aprovam isso, por desconhecimento de causa ou por
optarem pelo belo. Tais pensamentos não os fazem perceber o risco de sua
decisão.


Locais como Banheiros; próximo ao solo; atrás de um
vaso. São locais perigosos, porque tem, ou podem vir a ter, presença de água(Umidade)
em suas proximidades, em razão da função; ou limpeza; ou manutenção. 


Vamos entender melhor isso, apoiando nosso estudo na
NR 10. Logo no início a norma regulamentadora número 10, estabelece no capítulo
10.1.1:


“Esta
Norma Regulamentadora – NR estabelece os requisitos e condições mínimas
objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou
indiretamente, interajam em instalações elétricas
e serviços com eletricidade.”


A NR 10 nos leva logo de inicio a pensar sobre
formas de prevenção e medidas de controle nas instalações e serviços com
eletricidade. Pensar em quais os riscos envolvidos em ter esse ou aquele equipamento
de utilização em uma determinada área da residência, ou comércio, ou indústria.
Quais são as influências externas que podem contribuir para a existência de um
risco de origem elétrica ou um risco adicional. Em outras palavras. As
instalações elétricas devem ser compatíveis com as características dos locais,
obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos naquela área. Por exemplo: a
instalação de um interruptor pode ser feita em uma residência sem ocasionar
risco para os seus moradores, no entanto, o mesmo interruptor&nbsp; instalado em um local contendo atmosfera explosiva,
colocara em risco quem ali transita.


No capítulo 10.4.1 estabelece que: “As instalações elétricas devem ser
construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e
inspecionadas de forma a garantir a saúde e segurança
dos trabalhadores e dos usuários e serem supervisionadas por pessoal
autorizado, conforme dispõe esta NR”. 


&nbsp;No item
seguinte, o 10.4.2, estabelece a
umidade como sendo um risco adicional, ver o texto: “Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas
preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto
a altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se
a sinalização de segurança”. 


Trazendo o texto do capítulo 10.1.1 junto ao texto
mencionado acima(10.4.2). Podemos considerar a água como um risco adicional aos
trabalhadores e usuários. Sendo necessário conforme orienta a norma, implantar medidas de controle e sistemas preventivos.
Para os equipamentos de utilização usados em áreas molhadas, a NBR 5410/2004
recomenda o uso de DRs como medida de controle contra contatos indiretos, ou
seja, ela prevê de antemão o perigo de locais úmidos e a medida de controle
cabível. Sendo o DR e outros dispositivos de segurança, colocados em um local
seguro, O Quadro Geral.


Qual seria o sentido de colocar os dispositivos de
segurança em um local seguro, dentro de um local inseguro?


&nbsp;A NBR IEC
60050 define o quadro de distribuição como sendo o “Equipamento elétrico destinado
a receber energia elétrica de uma ou mais alimentações e distribui-la a um ou
mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento,
controle e/ ou medição.”


Complementando o assunto sobre a localização do
Quadro de distribuição, devemos também levar em conta, a otimização da instalação.
Tanto do ponto de vista prático como econômico. O quadro de força é
preferencialmente instalado no centro de carga da instalação, definido como o ponto
onde se concentram as maiores potências.


Podemos ter uma redução de custos significativa
quando utilizamos essa técnica. Começando pelo comprimento do cabo que será
usado, entre o quadro de força e o circuito terminal. Uma vez que o comprimento
do cabo tem impacto direto com a queda de tensão no circuito terminal, ou seja,
quanto maior o comprimento do cabo, maior será a bitola e quanto menor o
comprimento do cabo, menor a bitola. Não é demais dizer que tudo isso terá um
impacto direto na velocidade de execução da instalação e na manutenção da mesma,
reduzindo o custo com a mão de obra.


Finalizando esse informativo. Concluímos que a
localização do quadro deve atender o critério de facilidade de acesso,
segurança e funcionalidade. Devemos pesar esses três critérios para a escolha
do melhor local.


Em todo caso o cliente deve ter em mente a
contratação de profissionais devidamente qualificados, habilitados e
capacitados, conforme indica a norma. Os bons resultados surgem em função de um
conjunto amplo de conhecimento e respeito à legislação. 


Eeeii consumidor! Eeii Engenheiro civil! Eeii
Arquiteto! Eeei Construtor !. Será que agora vocês entenderam, por que não
podemos colocar o quadro de distribuição em áreas molhadas?



Autor: Fabio Romero