Uso Racional da Água - Vazamentos / Economia by Deca.
Autor: Reparos &amp; Cia | Publicado: 2010-01-31T12:03:00-02:00

Vazamentos.Coleta de dados para determinação do consumo de água.A coleta de dados é fundamental para a realização de estudos de casos práticos. Não existe uma regra básica para realizar os levantamentos de dados, mas é necessário uma precisa avaliação do ambiente de onde os dados serão coletados, devendo-se analisar in loco as áreas, verificando assim possíveis vazamentos, condições gerais dos produtos, a pressão de utilização, a vazão, a freqüência, etc.Detecção de Vazamentos.Nas instalações prediais, a detecção de vazamentos na rede deve ser analisada desde a entrada da água no cavalete até os produtos instalados. Para auxiliar na detecção de vazamentos, existem alguns equipamentos disponíveis no mercado, tais como sensores acústicos, entre outros. Veja algumas dicas para detectar os vazamentos e os seus respectivos gastos:Vazamentos.Podem ser visíveis ou ocultos. Os vazamentos visíveis ocorrem: Nas torneiras: jardim, tanque, pia de cozinha, bóia da caixa d’água, ou nas tubulações embutidas na parede. Neste último caso, a umidade vai aparecer na própria parede. Veja na tabela abaixo alguns tipos de vazamentos, suas vazões e quanto perde-se de água em um mês. No caso de vazamentos em bacias sanitárias, devemos analisar por quantos furos de lavagem a água está saindo, para verificarmos a quantidade de água perdida em um mês.Ramal que abastece a água desde o cavalete da rua até a torneira de bóia na caixa d’água.Siga os passos para verificar possíveis vazamentos: Mantenha aberto o registro do cavalete;Feche bem todas as torneiras da casa e não utilize os sanitários;Feche completamente as torneiras de bóia das caixas, não permitindo a entrada de água;Marque a posição do ponteiro maior do seu hidrômetro e, após uma hora, verifique se ele se movimentou;Caso ele tenha se movimentado, é sinal de que existe vazamento no ramal diretamente alimentado pela rede abastecedora de água.Ramais provenientes da caixa d’água.Siga os passos para verificar possíveis vazamentos: Feche todas as torneiras da casa e não utilize os sanitários;Feche completamente a torneira de bóia, amarrando-a dentro da caixa d’água, impedindo a entrada de água;Marque na caixa o nível da água, e após uma hora, no mínimo, verifique se ele baixou;Em caso afirmativo, há vazamentos na canalização, ou nos sanitários alimentados pela caixa d’água.Tratando-se de prédios com caixa subterrânea, deve-se desligar a bomba de recalque, fazendo o mesmo processo, acrescentando a marcação do nível da água dentro da caixa subterrânea, observando o nível para detectar possíveis vazamentos.Louça Sanitária. Na bacia sanitária com válvula de descarga: Jogue cinza de cigarro, ou um corante na bacia sanitária e fique observando. A cinza ou o corante devem ficar depositados no fundo do vaso; caso isto não aconteça, deve existir algum vazamento na válvula de descarga. Na bacia sanitária com caixa acoplada: Coloque algum corante forte na caixa acoplada. Espere de 15 a 20 minutos; se a água do poço da bacia sanitária aparecer colorida, então pode haver algum problema no mecanismo da caixa acoplada.Dicas de Economia. Distribuição de Consumo nas Residências. Para o cálculo do consumo de água, como já foi visto anteriormente, além de um preciso levantamento de dados, é muito importante levar-se em consideração os dados obtidos em Estudos de Casos realizados anteriormente. As tabelas a seguir mostram os principais produtos, com dados de vazão e/ou consumo médio de água para estimativas de cálculos. Estimativa de gastos através da vazão de utilização, em litros/minuto.(A) Valor de referência utilizado: 4 m.c.a.(B) Valor de referência utilizado: 20 m.c.a.(1) O produto já vem com dispositivo economizador de água.(2) O produto apresenta regulagem de vazão.(3) O produto apresenta arejador para alta pressão com vazão constante (6 l/min). Levantamento estimado de gastos/volume de água através do tempo de utilização, em litros.