Autor: Essen Engenharia Ltda | Publicado: 2011-09-28T16:31:00-03:00




sumário


Soluções técnicas&nbsp;\&nbsp;Home



3 Sistema
elétrico subterrâneo






Conheça
a configuração de um sistema de transmissão elétrica com eletrodutos e cabos
enterrados





As redes de
transmissão elétrica subterrâneas, em comparação às redes aéreas - que utilizam
os postes para passagem dos fios - têm vantagens estéticas, pois eliminam os
fios suspensos, e técnicas, já que a linha fica mais protegida contra
intempéries. Na conversão de redes aéreas para subterrâneas, os eletrodutos e
cabos elétricos podem ser enterrados em diversas configurações. Não há
regulamentação do poder público quanto à forma de implantação e as próprias
concessionárias seguem suas normas. Veja a configuração de um sistema de
transmissão subterrâneo típico, segundo diretrizes da AES Eletropaulo:



 

  

   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
  
   
  

 








1 Rede
primária
A rede primária conduz a corrente elétrica em maiores tensões de
distribuição. Geralmente, está enterrada no primeiro terço da via. Os cabos
elétricos passam por dentro de eletrodutos de polietileno de alta densidade
(PEAD), de 5" a 6" de diâmetro, enterrados diretamente no solo. Esses
cabos são geralmente de alumínio, trifásicos, com isolamento EPR ou XLPE. A tensão
depende muito do local da rede. Antes de adotar o atual procedimento de
enterrar os eletrodutos diretamente no solo, a AES Eletropaulo os envelopava em
concreto. A principal razão para praticamente abandonar o envelopamento foi a
rapidez de implantação: estima-se que o ganho em velocidade é de duas a três
vezes. Os eletrodutos da rede primária são enterrados a 80 cm da superfície, e
procura-se manter 30 cm de distância da rede secundária e demais linhas de
transmissão subterrânea.





2 Rede secundária
Na rede secundária, as tensões já costumam vir bastante reduzidas pelos
transformadores. Os eletrodutos, de cerca de 100 mm de diâmetro, ficam
enterrados sob o passeio entre 40 e 60 cm de profundidade. Os cabos elétricos
que percorrem os eletrodutos também são de alumínio e têm isolamento tipo XLPE.





 

  

   
  

 



3 Câmaras para transformador e
caixas de inspeção
Um sistema subterrâneo de transmissão elétrica, além dos eletrodutos, também
abriga câmaras para transformador e caixas de inspeção. Essas caixas são,
geralmente, monoblocos pré-fabricados em concreto armado. Para o transformador,
costumam ter 5 x 2,5 m, com 4,5 m de profundidade. Já os pontos de inspeção
têm, no geral, 4 x 2 m e 3,5 m de profundidade - a principal função dessas
caixas é fazer derivação da rede, emendas e conexões, além de poderem receber a
instalação de equipamentos de menor porte da linha.





Métodos de escavação e passagem
dos fios
Os eletrodutos podem ser enterrados por meio de escavação de valas ou por
métodos não destrutivos (MNDs). Com o uso dos MNDs, reduz-se as intervenções
nas vias e danos aos solos, por exemplo. Um estudo de viabilidade determina se
o procedimento é possível.





Tipos de sistema subterrâneo
Há vários tipos de sistema de transmissão elétrica subterrânea. O sistema
secundário reticulado utiliza quatro alimentadores de média tensão - é um
sistema antigo e, apesar de bastante confiável, tem custo de implantação
elevado e forma de operação complexa. O sistema primário seletivo opera de
forma parecida com o reticulado secundário mas, no padrão atual da AES
Eletropaulo, utiliza apenas dois alimentadores - é um sistema muito usado em
grandes empreendimentos como hospitais e shoppings. Em redes subterrâneas
públicas em São Paulo, tem se utilizado geralmente o sistema radial com
recursos - conhecido também como "anel aberto". Ele oferece boa
confiabilidade e tem custo de implantação menor e operação mais simples do que
os dois primeiros.