DISJUNTORES: PRETO OU BRANCO ?
Autor:  EDUARDO MELO | Publicado: 2011-04-29T23:51:00-07:00

O disjuntor é definido como um dispositivo de manobra (mecânico) e de proteção capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, assim como estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais como as de curto-circuito. No mercado atualmente existem dois tipos de disjuntores para baixa tensão os “pretinhos” padrão norte-americano (NEMA) e conforme RTQ da portaria do IMETRO 243 e os “branquinhos” padrão europeu (IEC) e conforme norma ABNT NBR NM 60898. Esses dois modelos de disjuntores apresentam características próprias de atuação e construção, diferenças estas devido aos testes que são submetidos e em função do rigor de cada norma. Os disjuntores pretos (RTQ234) têm sua caixa moldada em baquelite (resina sintética, quimicamente estável e resistente ao calor), já os disjuntores brancos (NBR NM 60898) são revestidos de poliéster ou uréia formaldeído. Tradicionalmente tem se usado os disjuntores pretos em instalações no Brasil, no entanto, como são baseados em normas americanas não estão tão adaptados aos circuitos das instalações quanto os disjuntores brancos que são baseados em normas IEC, o mesmo padrão usado para as normas brasileiras, isso se considerando uma bitola de condutor especifico. Os disjuntores pretos possuem capacidade de interrupção de curto-circuito maior que os pretos por exemplo para um disjuntor GE padrão NEMA de 25 A possui uma capacidade de interrupção de 3 kA já um disjuntor padrão IEC da mesma marca possui capacidade de interrupção de 4,5 kA. Os disjuntores em baixa tensão são ditos termomagnéticos pois possuem dois tipos de disparadores associados: os disparadores térmicos que protegem contra correntes de sobrecarga e os disparadores eletromagnéticos que protegem contra correntes de curto-circuito. Também nesses dispositivos os dois disjuntores diferem: o disjuntor preto possui o disparador magnético vinculado à parte construtiva, e tem o limiar de atuação não muito sensível. A atuação no dispositivo de destrava do mecanismo de disparo do disjuntor, depende da grandeza da corrente de curto-circuito. Sua proteção é realizada por apenas um elemento um bimetal, sendo que o disparador eletromagnético não é bobinado. Já o disjuntor branco cujo disparo magnético é independente, isto é, o limiar de atuação magnética é dado por um múltiplo de corrente nominal seja qual for o valor dessa corrente, possuem dois elementos de proteção: um contra curto circuito (bobina) e outro de sobrecarga (bimetal), independentes, sendo estes mecanismos de alta precisão se comparados com o disjuntor preto. Desse modo pode-se verificar que o disjuntor branco possui uma resposta mais rápida frente a correntes de curto que o disjuntor preto. Outros aspectos podem ser diferenciados entre os dois disjuntores os pretos possuem bornes com parafuso olhal o que pode possibilitar a soltura do cabo , enquanto os brancos possuem terminal abraçadeira com ranhuras evitando a desconexão do cabo. O disjuntor padrão IEC possui câmara de extinção dotada de aletas múltiplas e o disjuntor NEMA possui apenas como elemento de extinção do arco uma chapa dobrada. Os disjuntores brancos possuem contatos revestidos de prata possuindo elevada resistência térmica e elétrica. O pretos apenas de material sintetizado.