TIPO DE DISJUNTORES
Autor: INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA RESIDE | Publicado: 2012-08-29T16:56:00-03:00




TIPOS DE DISJUNTORES





DISJUNTORESOs disjuntores são dispositivos capazes de atuar na proteção de correntes de curto-circuito ou em casos de &nbsp;sobrecarga .Quando á uma corrente superior a que ele suporta, ele&nbsp;interrompe&nbsp;o fluxo de energia&nbsp;instantaneamente&nbsp;evitando, assim,&nbsp;prejuízos&nbsp;aos equipamentos ligado a ele.



FUNÇÕES BÁSICAS1-Proteger os cabos contra sobrecargas e curto-circuitos.2-Permitir o fuxo normal de corrente sem interrupções.3-Garantir a segurança das instalações e dos utilizadores.DEFINIÇÃO


Dispositivo de manobra (mecânico) e de

proteção capaz de estabelecer, conduzir e

interromper correntes em condições normais do

circuito, assim como estabelecer, conduzir por

tempo especificado e interromper correntes em

condições anormais especificadas do circuito,

tais como as de curto-circuito.


NORMAS DOS DISJUNTORESNBR 5361Disjuntores De Baixa TensãoNBR 07118Disjuntores de Alta TensãoEuropéias:IEC 60947-2IEC 60898ESPECIFICAÇÕESTensão nominal em VcaNível de isolamentoCurvas características (tempo x corrente) dodisparador térmico e/ou magnéticoFreqüência nominalCorrente nominalCorrente de operação do disparador de sobrecargaCapacidade de estabelecimento em curto-circuito(kA crista)Capacidade de interrupção em curto-circuitosimétrico (kA eficaz);Ciclo de operação.
LOGO A BAIXO ALGUNS TIPOS DE DISJUNTORES.




DISJUNTOR SECO



Disjuntor cujos contatos principais operam ao

ar sob pressão atmosférica.











DISJUNTOR DE POTÊNCIA



Disjuntor abertos para elevadas correntes.












DISJUNTORES A SOPRO&nbsp;MAGNÉTICO




Neste tipo de disjuntor os contactos abrem-se no ar,

empurrando o arco voltaico para dentro das câmaras

de extinção, onde ocorre a interrupção, devido a um

aumento na resistência do arco e conseqüentemente

na sua tensão.



Uma das principais características dos disjuntores a

sopro magnético é a grande resistência do arco

voltaico.



Os disjuntores a sopro magnético são usados em

média tensão até 24kV, principalmente montados em

cubículos.





DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO



Atua&nbsp;disparando&nbsp;pelo&nbsp;efeito térmico quando em&nbsp;sobre-carga



Atua&nbsp;disparando&nbsp;instantaneamente&nbsp;pelo&nbsp;efeito eletromagnético&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;

de&nbsp;uma corrente de curto-circuito.

























DISJUNTORES A ÓLEO: O óleo mineral com suas destacadas

características de isolante e extintor, foi usado desde os primeiros

tempos na fabricação de disjuntores.



DISJUNTORES A GRANDE VOLUME DE ÓLEO (GVO):&nbsp;Possuem&nbsp;câmaras de extinção onde se força o fluxo de óleo sobre o arco. Os&nbsp;disjuntores GVO são usados em média e alta tensão até 230kV. A&nbsp;característica principal dos disjuntores GVO é a sua grande capacidade

de ruptura em curto – circuito.



DISJUNTORES A PEQUENO VOMULE DE ÓLEO (PVO): Os&nbsp;disjuntores PVO cobrem em média tensão, praticamente, toda a gama&nbsp;de capacidades de ruptura de 63kA. No nível de 138kV a sua&nbsp;capacidade de ruptura por câmara está limitada a um máximo de 20kA,&nbsp;o que equivale a dizer que para maiores correntes de curto – circuito,&nbsp;(31,5; 40 e 50kA), que são comuns nesta tensão, deve-se empregar&nbsp;varias câmaras em série com o uso obrigatório de capacitores de&nbsp;equalização e acionamento mais possante com conseqüente aumento&nbsp;do uso e complexidade do equipamento.




DISJUNTORES A VÁCUO:



Grande segurança de operação, pois não necessitam de

suprimento de gases ou líquidos e não emite chamas ou gases;

Praticamente não requerem manutenção, possuindo uma vida

extremamente longa em termos de números de operações a

plena carga e em curto – circuito;

A relação capacidade de ruptura/volume é bastante grande,

tornando estes disjuntores bem apropriados para o uso em

cubículos;

Devido à ausência de meio extintor gasoso ou líquido, podem

fazer re-ligamentos automáticos múltiplos











DISJUNTORES DE MEDIA TENSÃO ISOLADOS A GÁS.





&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DISJUNTORES DR&nbsp;

( POUCO CONHECIDO&nbsp;MAIS DE GRANDE UTILIDADE )



Proteção contra correntes de fuga à terra em instalações elétricas de baixa tensão





Os Dispositivos DR, Módulos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual até 30mA, são destinados fundamentalmente a proteção de pessoas,&nbsp;enquanto os de correntes nominais residuais de 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA ou ainda superiores a estas, são destinados apenas a proteção patrimonial contra os efeitos causados pelas correntes de fuga a terra, tais como: consumo excessivo de energia elétrica ou ainda incêndios.




NO MODO POPULAR O&nbsp;DISJUNTO&nbsp;DR &nbsp;FUNCIONAR&nbsp;ASSIM: SE UMA PESSOA COLOCAR O DEDO NA TOMADA,ELE PERCEBE UMA FUGA DE ENERGIA A TERRA E DESARMA . EVITANDO ASSIM UM ACIDENTE SERIO E ATE A MORTE. OU CASO UM FIO ESTEJA DESCASCADO E ENCOSTE NA PAREDE &nbsp;OU EM UMA ESTRUTURA&nbsp;METÁLICA&nbsp;ELE PERCEBE A FUGA DA ENERGIA E DESARMA.

O&nbsp;DISJUNTORES DR&nbsp;tem como função principal proteger as pessoas ou o patrimônio contra fugas à terra:


Evitando choques elétricos (proteção às pessoas)
Evitando Incêndios (proteção ao patrimônio)



O&nbsp;DR&nbsp;não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e cutro-circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar outros disjuntores&nbsp;&nbsp;em associação.








Proteção contra contato direto: 30mAContato direto com partes energizadas pode ocasionar fuga de corrente elétrica, através do corpo humano, para terra.



Proteção contra contato indireto: 100mA a 300mANo caso de uma falta interna em algum equipamento ou falha na isolação, peças de metal podem tornar-se "vivas" (energizadas).



Proteção contra incêndio: 500mA&nbsp;Correntes para terra com este valor podem gerar arcos / faíscas e provocar incêndios.






Princípio de Funcionamento






O DR funciona com um sensor que mede as correntes que entram e saem no circuito . As duas são de mesmo valor, porém de direções contrárias em relação à carga.



Se chamarmos a corrente que entra na carga de&nbsp;+I&nbsp;e a que sai de&nbsp;-I, logo a soma das correntes é igual a zero.



A soma só não será igual a zero se houver corrente fluindo para a terra , como no caso de um choque elétrico.&nbsp;






















SEGURANÇA DAR TRABALHO! A FALTA DELA TIRA A VIDA!



SEMPRE PRATIQUE O NR-10

CONFIEM EM DEUS , MAIS USE EPIS.



A&nbsp;ELETRICIDADE&nbsp;MATA!