Termostato TLZ 11 - Configuração e Montagem
Autor: Confraria 803 | Publicado: 2013-03-19T04:57:00-07:00

Fala galera, segue um tutorial para quem deseja adquirir um termostato TLZ11.




PROGRAMAÇÃO DO SET POINT –&nbsp; Esta função independe da configuração e senha de acesso, portanto ela é LIVRE.



COMO PROGRAMAR O SET POINT:

Pressionar a tecla&nbsp; P e aparecerá no display as letras SP e o valor já estipulado anteriormente.&nbsp; para ALTERÁ-LO pressionar a tecla para cima ou para baixo até encontrar o valor desejado, então pressione novamente a tecla P para confirmar.&nbsp; INSTANTANEAMENTE aparecerá a temperatura na sonda, que irá se elevar ( NO CASO DE AQUECIMENTO) ou diminuir ( NO CASO DE RESFRIAMENTO ).&nbsp;



RESUMO PARA CONFIGURAÇÃO:



1º Para entrar na configuração do instrumento, segurar PRESSIONADA&nbsp; a tecla P por pouco mais de 5 segundos, e assim aparecerá o numeral ZERO. Isto no caso que o aparelho tenha sido atribuído uma senha de acesso.



* Obs. A senha de acesso é interessante para que pessoas inabilitadas ou desautorizadas venham a alterar a configuração, até mesmo por acidente.



Então aparecendo &nbsp;o numeral ZERO, ele até &nbsp;o valor &nbsp;do numeral da senha, pressionando seta para cima , &nbsp;e quando pronto, pressionar novamente a tecla P, assim aparecerá a primeira função que é SPLL.



Caso o aparelho não tenha sido atribuído a senha, aparecerá imediatamente as letras SPLL.



Pressionando seta para baixo, entrará em uma nova função, e assim por diante.



2º Para entrar na função que aparece no display, pressione a tecla P e assim aparecerá a função e seu parâmetro ( valores a ser atribuído ) piscando alternadamente. A função e o seu valor,&nbsp; poderá ser alterado pressinando tecla para baixo ou para cima.



3º&nbsp; Para confirmar sua alteração pressione novamente a tecla P.



4º - Caso pressione ligeiramente tecla seta para baixo selecionará a próxima função, e para entrar nesta função, repita o parágrafo 2º e 3º.



5º - Caso segure pressionado tecla seta para baixo, sairá do modo de CONFIGURAÇÃO, e para retorna-lo, repita o paragrafo&nbsp; 1º. Saíra automaticamente do modo de PROGRAMAÇÃO, caso não pressione nenhuma tecla por mais de 20 segundos.



Parâmetros do TLZ 11 :

SPLL – menor temperatura permitida

SPHL – maior temperatura permitida

Estes dois acima são os batentes de temperatura permitida pelo usuário



Sens – Tipo de sonda utilizada ( no caso NTC )

OFS – correção do valor pressentido pela sonda (&nbsp; CALIBRAÇÃO )

Unit – Unidade de temperatura ( º C )

Dp – Ponto decimal = on

Fil – Tempo de amostragem = 2,0

HSET – &nbsp;É o valor da diferença entre LIGAR OU DESLIGAR, o equipamento corretivo ( resistência ou motor de refrigeração )

Esta função determina o valor que o aparelho irá energizar a resistencia, no caso de aquecimento ou irá desenergizar o compressor de refrigeração no caso de resfriamento.



Por exemplo:

Em aquecimento = HSET =&nbsp; 0,1 e o set point&nbsp; 38,0 graus celsius. 

energizará a resistência de aquecimento com&nbsp; 0,1 grau celsius a menos, ou seja, quando atingir 37,9 graus celsius, energiza a resistência e desenergiza aos 38 graus.



Em resfriamento = HSET= 1,0 e o set point a 3,0 graus celsius.

Energizará&nbsp; o compressor&nbsp; aos 4,0 graus celsius e desenergizará quando atingir 3,0 graus celsius.



FUNÇÃO&nbsp; Func = Função lógica de saída, HEAT para aquecimento ou Cool para resfriamento.&nbsp;
FUNÇÃO PASS = Esta função permite atribuir um numeral que servira de senha para acesso a configuração.


Segue abaixo a montagem correta do termostato:



Um abraço e saúde.