Unidade Piloto de coleta e armazenamento de água da chuva
Autor: pneumoBlog | Publicado: 2015-03-13T17:17:00-03:00


Quem sabe, faz. Então resolvemos construir uma unidade piloto para coletar água da chuva, certificar os cálculos para dimensionamento da cisterna, tudo de acordo com as normas ABNT.&nbsp;&nbsp; E ainda, utilizando a maior parte possível de restos de construção. A simplicidade foi a mola propulsora deste projeto. Ficou assim:





&nbsp;


Elementos essenciais de um sistema de coleta de águas da chuva:





Breves comentários sobre cada item:



1&nbsp; -&nbsp; CALHA&nbsp; A escolha da calha é um fator importante, pois deve conduzir toda a água que cai sobre a cobertura.&nbsp; Encontramos poucos produtos que atendam a norma ABNT 10844. O dimensionamento é importante para que não se perca água principalmente em momentos de precipitação mais intensa. Não menos importante é o dimensionamento dos pontos de descida. Tudo isto é abrangido pela norma, daí a importância de segui-la.





2&nbsp; -&nbsp; FILTRO DE FOLHAS&nbsp; Este é um item importante no sistema, pois vai separar as impurezas grosseiras, trazidas pelo primeiro fluxo da chuva. Este primeiro fluxo lava o telhado, e traz além de folhas, outras impurezas, e é importante evitar que estas se acumulem na cisterna. Adicionalmente, este filtro é auto-limpante.






3&nbsp; -&nbsp; DESVIADOR DA PRIMEIRA ÁGUA&nbsp;&nbsp; Embora isto não esteja descrito como obrigatório na norma&nbsp; ABNT 15527, é uma prática de segurança. O primeiro fluxo de água, ao lavar o telhado traz uma carga grande de poluentes. Por isto é necessário descartar o primeiro e as vezes até o segundo milímetro de água da chuva. O próprio IPT, órgão referência em engenharia e tecnologia, aponta para esta necessidade. Veja mais aqui. Construimos um modelo simples, tipo bola de ping-pong como bóia, para desviar o primeiro fluxo e direcionar o restante para a cisterna.&nbsp; Este reservatório deve ser dimensionado em função da área do telhado.&nbsp; A água contida neste reservatório pode ser usada para a rega de plantas, pois contém alguns nutrientes úteis para o jardim.

O reservatório deve conter um dreno, para esvaziar-se automaticamente e aguardar a próxima chuva já vazio.
















































4&nbsp; -&nbsp; CISTERNA&nbsp; Aqui também existem várias opções de mercado, em termos de capacidade e forma construtiva.&nbsp; O projeto do sistema deve definir se esta cisterna será subterrânea, elevada, e de qual capacidade.&nbsp; Normalmente a cisterna, que pode ser até uma caixa d'água, é quem ocupa o maior espaço físico do sistema, então é um fator importantíssimo em novos projetos de construção civil, ou um exercício de criatividade em construções já existentes.


No nosso caso, a cisterna é apenas uma caixa de coleta, que quando cheia, irá bombear a água coletada para uma caixa d'água que alimenta a descarga dos vasos sanitários. E o sistema de bombeamento pode ser autônomo e automático, alimentado por energia solar. Mas isto é assunto do blog da PNEUMOSOLAR&nbsp;


A PNEUMOTRONIC pode ajudar com o dimensionamento dos vários componentes de um sistema de coleta de águas pluviais, inclusive com a instalação de sistemas de filtração necessários em aplicações mais nobres para esta agua coletada.