No Breaks APC - Desmistificando as Baterias e suas alternativas Genéricas
Autor: Fabiano Assunção | Publicado: 2013-02-16T00:53:00-02:00

Tendo a necessidade de abordar novas descobertas desde que ingressei na onda do "Open Hardware", resolvi investigar sobre o mito das baterias de No-Break, principalmente das marcas mais comuns ou mais confiáveis.

ALERTA: Você perderá sua garantia se utilizar baterias que não sejam as fornecidas pelo fabricante do No-Break, portanto esteja desde já ciente que se quiser fazer adaptações, estas são exclusivamente por sua conta e risco. Não me responsabilizo por pessoas façam uso do que for apresentado aqui nem mesmo de quem não tenha devido conhecimento em trabalhar com partes elétricas, pois há riscos de acidentes. Seja consciente.



Descobri que a APC não faz nada mais que uma "acoplagem" de baterias genéricas para formar um cartucho de bateria com o selo da APC, mas que não passam de baterias comuns que se encontram no mercado externo facilmente e em alguns lugares do brasil.



Oque descobri já era esperado como de todos os equipamentos que utilizam baterias:


Na realidade não é somente a bateria do fabricante que funciona no aparelho;
Outras baterias genéricas/similares podem ser usadas em substituição das genuínas
Só há alterações estéticas para monopólio do fabricante, oque pode ser taxado de design de obsolescência programada.


Caro leitor, abra sua mente... Qualquer aparelho que funcione com baterias, pode funcionar com qualquer outra similar e... touché! No Breaks também!




O primeiro No Break que abri foi um SMS modelo Manager III senoidal. A carcaça se solta logo apos remoção dos parafusos inferiores da mesma e pode-se visualizar a bateria interior, que é uma comum.




Bateria selada 12Volts (V) / 7 Aperes-Hora (Ah), que se encontra facilmente na LojaElétrica por 40 a 60 reais.





O segundo No-Break aberto foi um APC modelo Back-UPS ES-400.


01 Bateria selada de 12V / 5Ah &nbsp;de perfil estreito.
Marca B.B. Baterry modelo SH4.5-12L




Selo da APC encobrindo o impresso do fabricante da bateria.






Selo removido revelando a marca/modelo/fabricante.







Detalhe para o perfil fino deste modelo de bateria.





O terceiro No-Break aberto foi um APC modelo Back-UPS RS-1500.


02 Baterias seladas de 12V / 7Ah.
Marca CSB modelo HR 1234W F2



Tampa do compartimento da bateria removido expondo o cabo do pack de baterias.




Cabo desconectado, basta puxar a parte inferior com força e depois puxar o pack para fora, tombando o no-break para frente.




Ei-lo, nada mais é do que uma ligação em paralelo de duas baterias &nbsp;comuns.














As especificações técnicas desta bateria foram encontradas no site do fabricante:&nbsp;http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=7&amp;pid=28&nbsp;e são as seguintes:

Specification&nbsp;


Cells Per Unit6


Voltage Per Unit12 V


Capacity34W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F)


WeightApprox. 2.50kg. (5.51lbs.)


Maximum Discharge current100/130A (5sec.)


Internal Resistance Approx.Approx. 19mΩ


Operating Temperature RangeDischarge：-15℃~50℃(5°F~122°F)Charge：-15℃~40℃(5°F~104°F)Storage：-15℃~40℃(5°F~104°F)


Nominal Operating Temperature Range25°C ± 3°C (77°F ± 5°F)


Float charging voltage13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)


Recommended Maximum Charging current limit3.4A


Equalization and Cycle Service14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)


Self DischargeIt should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃


TerminalF1/F2-Faston Tab187/250


Container MaterialABS(UL94-HB) &amp; Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.





Dimensions&nbsp;

&nbsp;



Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F)


F.V/Time2MIN4MIN6MIN8MIN10MIN15MIN20MIN30MIN60MIN90MIN
1.60V73.8449.1636.8329.7425.3918.4914.5710.545.984.24
1.67V65.8444.8034.4028.2124.1517.8014.0810.275.864.15
1.70V62.2342.9033.3027.4723.6017.4213.8410.145.804.11
1.75V56.2539.8031.6026.2022.6716.8013.479.905.694.04
1.80V50.2636.4029.7024.8721.6616.2313.129.665.593.98
1.85V43.2532.8727.6323.4520.6515.5912.719.385.503.91


Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F)


F.V/Time2MIN4MIN6MIN8MIN10MIN15MIN20MIN30MIN60MIN90MIN
1.60V705.86505.50394.70327.54286.26210.75169.34124.0971.6550.84
1.67V645.30470.00376.40314.50275.50204.70165.00121.3070.5250.05
1.70V618.20454.00365.50308.00270.10201.60163.10119.9070.0049.64
1.75V571.30426.00350.00296.40260.00196.20159.50118.0069.0049.00
1.80V523.50400.00333.00284.50250.40191.10155.80116.2068.0948.34
1.85V478.32375.59315.69273.06241.41186.11152.32113.9667.0247.66


Seu PDF com mais detalhes pode ser acessado aqui