Medições Elétricas, de Isolamento e Térmicas para Motores e Acionadores
Autor: Reativa Engenharia Elétrica | Publicado: 2014-09-04T08:00:00-03:00








  
 
 
  
Baixar PDF: Medições elétricas, de isolamento e térmicas para motores e acionadores »



 
 A maioria das instalações precisa obter o máximo de vida útil de seus  motores, pois eles são caros de substituir, tanto em preço quanto em  mão de obra. As medições elétricas, de resistência ao isolamento e  térmicas são três testes que podem solucionar problemas em motores,  acionadores e painéis elétricos associados, prolongando sua vida  operacional.
 




Termógrafos portáteis como o Fluke Ti30 podem coletar assinaturas de  calor de uma grande variedade de motores, de 1000 hp até 5. Um  termógrafo é bom para verificações rápidas, para ver se os motores e os  painéis e controles associados estão operando muito quentes, para  solucionar problemas, para rastrear um componente específico com falhas.



Sobre a medição térmica

A assinatura de calor de um motor diz  muito sobre sua qualidade e condição. Se um motor superaquece, os  enrolamentos deteriorarão rapidamente. Na verdade, cada aumento de 10 C  acima da temperatura operacional do design nos enrolamentos de um motor  reduz a vida útil do isolamento dos enrolamentos em 50%, mesmo que o  superaquecimento seja somente temporário. Se uma leitura de temperatura  no centro de uma carcaça de motor for anormalmente alta, capture uma  imagem térmica do motor e descubra mais precisamente de onde vem a  temperatura, ou seja, dos enrolamentos, dos rolamentos ou dos  acoplamentos.  

Testes elétricos e de isolamento em motores



1. Inspeção visual

Primeiro, busque motivos para NÃO energizar.  Remova a alimentação do motor e do iniciador (ou acionador), seguindo os  procedimentos de desenergização, e desconecte o motor da carga.  

2. Verificação dos contatos do controle

Em seguida, verifique a qualidade dos contatos do controle:  

Desenergize a desconexão do iniciador.  
Ative o acionador manualmente para que os contatos se fechem.  
Configure o testador de isolamento de acordo com a faixa menor de ohms.  
Meça a resistência em cada conjunto de contatos.  
A leitura deve ser quase zero.




3. Resistência da linha e circuitos da carga até o terra

Em seguida, meça a resistência do isolamento da linha e dos circuitos de carga até o terra. No entanto,  antes de realizar QUALQUER teste de isolamento, você DEVE isolar os  controles eletrônicos e outros dispositivos dos circuitos sendo  testados. Então::  

Desenergize a desconexão do iniciador.  
Configure o testador do isolamento de acordo com a tensão de teste apropriada (250, 500 ou 1000 V).  
Identifique a resistência entre esses três pontos:  
Lado da linha do iniciador ao terra  
Lado da carga do iniciador ao terra






4. Resistência do enrolamento de fase a fase ao terra

Execute as medições de resistência de isolamento de fase a fase ao terra.  

Bons resultados:



Valores de resistência comparativamente baixa equilibrados em todas as três fases do estator  
Altos valores de resistência no teste de isolamento de fase ao terra.




Problemas:



Deficiências de resistência bruta, como um curto de fase em fase.  
Qualquer resistência de enrolamento para enrolamento...




Clique aqui para baixar o pdf completo: Medições elétricas, de isolamento e térmicas para motores e acionadores »



Fonte: www.fluke.com