Calcular os tempos de purga em purga e sistemas de pressurização em algumas etapas fáceis
Autor: André F. Pizano | Publicado: 2012-09-06T12:07:00-07:00


Calcular os tempos de purga em purga e sistemas de pressurização em algumas etapas fáceisPostado por Brent Dean em Tue, 17 de julho de 2012Cálculos para o Tipo X, Y, Tipo Tipo Z, ou sistemas de purga Ex pzCalcular os tempos de purga em nosso&nbsp;purga e sistemas de pressurização&nbsp;é, basicamente, apenas uma questão de seguir uma fórmula.&nbsp;Mas é importante entender que tipo de sistema que você tem e as especificações técnicas de que a unidade para garantir que os números que estão usando nos fórmulas são corretas.Temos uma gama de&nbsp;sistemas de purga e pressurização&nbsp;para praticamente todo o tipo de tipo de pressurização e exigência de classificação.&nbsp;Vamos discutir esses sistemas, suas características, e como você pode calcular o tempo de forma confiável purga em cada sistema neste blog.Q: Como faço para calcular o tempo de purga com um Pepperl + Fuchs sistema 1000 Tipo Y e Z de purga e pressurização unidade?A: A série 1000 inclui&nbsp;Tipo Y e Z sistemas&nbsp;.Um tipo de sistema de purga Y reduz a classificação dentro do recinto protegido da Divisão 1 a Divisão 2.
Um tipo de sistema de purga Z reduz a classificação dentro do recinto protegido de divisão 2 que não perigosa.
De propósito geral equipamento pode ser operado dentro do recinto protegido.&nbsp;volumes de gabinete sobre estes gama de unidades de ≤ 2 pés3 a ≤ 450 ft3 e esses volumes são usados ​​para calcular o tempo de purga.&nbsp;Uma: Para encontrar o tempo de purga, ter o tamanho de recinto em metros cúbicos que você deseja limpar e multiplique por quatro.&nbsp;(Isto representa 4 trocas de volume).&nbsp;Para aplicações ATEX multiplicar o tamanho do gabinete por 5 trocas de volume, e para aplicações que envolvem um motor, multiplique o tamanho do gabinete por 10 trocas de volume. &nbsp;&nbsp;seguida, dividir esse número pela taxa de fluxo Exchange (SCFM) para esse sistema.(O SCFM pode ser encontrado na&nbsp;Tabela de Especificações Sistema&nbsp;.) Isto vai dar-lhe o tempo de purga em minutos.&nbsp;Arredondar para o próximo minuto, e que é o seu tempo de purga.&nbsp;Dois minutos mínimo, o que for maior.





O&nbsp;modelo 1001 é uma excepção&nbsp;, que não tem uma taxa de fluxo de certificado.&nbsp;Você tem que medir isso com um medidor de fluxo e calcular o tempo de limpeza manualmente.&nbsp;Outra opção para calcular o tempo de purga seria a de tomar o tamanho do recinto em metros cúbicos e dividi-lo pelo "tempo de troca" listado para o modelo.

Exemplos:
1) abaixo. são as especificações para o nosso sistema de purga de 1003.A taxa de fluxo de câmbio é de 10 SCFM / 600 SCFH.
O tempo de troca é de 1 minuto por 2,5 pés3.
Se o seu gabinete é de 30 pés3
O tempo de purga, então, seria: (30 pés3) / 2,5 ft3 por minuto =&nbsp;12 minutos. 2) Outra forma de calcular o seu tempo de purga utilizando os 1.003 especificações abaixo:A taxa de fluxo de câmbio é de 10 SCFM / 600 SCFH.
O tempo de troca é de 1 minuto por 2,5 pés3.
Se o seu gabinete é de 30 pés3 e você quer 4 trocas de volume:O tempo de purga seria: ((30 pés3) X 4 permutas de volume) / 10 SCFM =&nbsp;12 minutosQ: Como faço para calcular o tempo de purga Pepperl + Fuchs com um sistema de purga X 2000 Tipo e unidade de pressurização?A: A série 2000 são&nbsp;sistemas X-Type&nbsp;.Um tipo de sistema de purga X reduz a classificação dentro dos recintos protegidos da Divisão 1 para não-perigosos.&nbsp;De propósito geral equipamento pode ser operado dentro do recinto protegido.
Volumes de gabinete sobre estas unidades variam de ≤ 2 pés3 a ≤ 450 ft3 e esses volumes são usados ​​para calcular o tempo de purga.Para encontrar o tempo de purga, ter o tamanho do gabinete em pés cúbicos que deseja limpar e multiplique por 4 .&nbsp;(Isto representa 4 trocas de volume).&nbsp;Para aplicações ATEX multiplicar o tamanho do gabinete por 5 trocas de volume, e para aplicações que envolvem um motor, multiplique o tamanho do gabinete por 10 trocas de volume. &nbsp;&nbsp;seguida, dividir esse número pela taxa de fluxo Exchange (SCFM) para esse sistema.&nbsp;(O SCFM pode ser encontrado na&nbsp;Tabela de Especificações Sistema&nbsp;.) Isto vai dar-lhe o tempo de purga em minutos.&nbsp;Arredondar para o próximo minuto, e que é o seu tempo de purga.&nbsp;Dois minutos mínimo, o que for maior.&nbsp;Uma vez que você tem o seu tempo de purga, procure a configuração correspondente para o temporizador de troca rápida (RET) no manual do sistema 2000.&nbsp;Defina o RET para a configuração correspondente.&nbsp;O RET permite um atraso de tempo depois de troca rápida de pressão é detectada para permitir as trocas de volume antes da energização dos relés de alimentação do gabinete.Outra opção para calcular o tempo de purga seria a de tomar o tamanho do recinto em metros cúbicos e dividi-lo pelo "tempo de troca" listado para o modelo, em seguida, definir o RET conformidade.





Exemplos:

1) abaixo. são as especificações para o nosso sistema de purga de 2002.
a taxa de fluxo de câmbio é de 4 SCFM / 240 SCFH.
o tempo de troca é de 1 minuto por pé cúbico.
Se o seu gabinete é de 10 pés3&nbsp;O tempo de purga seria então: ( 10 ft3) / 1 ft3 por minuto =&nbsp;10 minutos&nbsp;2) Outra forma de calcular o tempo de purga usando as especificações abaixo: 2002.&nbsp;. a taxa de fluxo de câmbio é de 4 SCFM / 240 SCFH&nbsp;. o tempo de troca é de 1 minuto por pé cúbico&nbsp;Se o seu recinto é de 10 pés3 e você quer 4 trocas de volume&nbsp;O tempo de purga seria: ((10 pés3) X 4 trocas de volume) / 4 SCFM =&nbsp;10 minutos








Q: Como faço para calcular o tempo de purga Pepperl + Fuchs com um sistema de 3000 Tipo Y, Z, e purga Ex pz e unidade de pressurização?A: A série 3000 inclui&nbsp;tipo Y, Z, e Ex pz * sistemas&nbsp;.Um tipo de sistema de purga Y reduz a classificação dentro do recinto protegido da Divisão 1 a Divisão 2.
Um tipo de sistema de purga Z reduz a classificação dentro do recinto protegido de divisão 2 que não perigosa.
Um tipo de sistema de purga Ex pz reduz a classificação dentro do recinto protegido da Zona 2 e 22 para não perigosos.
De propósito geral equipamento pode ser operado dentro do recinto protegido&nbsp;* Nossos&nbsp;sistemas de purga Ex pz&nbsp;são projetados de acordo com os requisitos Europeia-&nbsp;ATEX&nbsp;94/9/CE directiva.

Volumes de gabinete sobre estas unidades variam de ≤ 2 pés3 a ≤ 450 ft3 e esses volumes são usados ​​para calcular o tempo de purga.Para encontrar o tempo de purga, ter o tamanho do gabinete em pés cúbicos que deseja limpar e multiplique por 4 .&nbsp;(Isto representa 4 trocas de volume).&nbsp;Para aplicações ATEX multiplicar o tamanho do gabinete por 5 trocas de volume, e para aplicações que envolvem um motor, multiplique o tamanho do gabinete por 10 trocas de volume. &nbsp;&nbsp;seguida, dividir esse número pela taxa de fluxo Exchange (SCFM) para esse sistema.&nbsp;(O SCFM pode ser encontrado na&nbsp;Tabela de Especificações Sistema&nbsp;.) Isto vai dar-lhe o tempo de purga em minutos.&nbsp;Arredondar para o próximo minuto, e que é o seu tempo de purga.&nbsp;Dois minutos mínimo, o que for maior.&nbsp;Outra opção para calcular o tempo de purga seria a de tomar o tamanho do recinto em metros cúbicos e dividi-lo pelo "tempo de troca" listado para o modelo.





Exemplos:

1) abaixo. são as especificações para o nosso sistema de purga de 3004.
a taxa de fluxo de câmbio é de 30 SCFM / 1800 SCFH.
o tempo de troca é de 1 minuto por 7,5 ft3 (este é o tempo de troca 4 volume listado abaixo).
Se o seu gabinete é 150 ft3&nbsp;O tempo de purga, então, seria: (150 ft3) / 7,5 minutos ft3per =&nbsp;20 minutos&nbsp;2) Outra forma de calcular o seu tempo de purga usando as especificações de 2002 abaixo:.&nbsp;a taxa de fluxo de câmbio é de 30 SCFM / 1800 SCFH.&nbsp;The Exchange tempo é de 1 minuto por 7,5 ft3 (este é o tempo de troca 4 volume listado abaixo).&nbsp;Se o seu gabinete é de 150 ft3and você quiser 4 trocas de volume&nbsp;O tempo de purga seria: ((150 pés3) X 4 trocas de volume) / 30 = SCFM&nbsp;20 minutos








Q: Como faço para calcular o tempo de purga Pepperl + Fuchs com uma purga 6000 do sistema e unidade de pressurização?R: A&nbsp;6000 Ex px / tipo sistema X purga&nbsp;é um sistema totalmente automático, com um volume de caixa de 250 pés3.&nbsp;Primeiro você precisa digitar o tamanho da caixa que você deseja purga e o número de trocas: os NEC/NFPA-496 normas requerem quatro trocas de volume 5 para aplicações ATEX, e 10 para aplicações que envolvem um motor.&nbsp;Há duas opções para a taxa de purga.&nbsp;A primeira opção seria a de selecionar manualmente a taxa de remoção de:Os NEC/NFPA-496 padrões que exigem quatro volumes exchanges5 SCFM@1.3 "wc
12 SCFM@2.5 "wc
20 SCFM@3.1 "wc
30 SCFM@3.4 "wc
Uma vez que a purga foi iniciado o tempo de purga será apresentado em minutos.A segunda opção seria a de selecionar "Time Purge dinâmico", que se baseia no caudal máximo e é apresentado em percentagem completa.
http://blog.pepperl-fuchs.us/blog/bid/191012/Calculating-Purge-Times-on-Purge-and-Pressurization-Systems-in-a-Few-Easy-Steps?utm_source=twitter&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=news