Projeto de Instalações elétricas
Autor: Accounting Tips | Publicado: 2013-07-12T14:18:00-03:00











Projeto de Instalações elétricas

É a previsão escrita de instalação, com todos os seus detalhes, com a localização dos pontos de utilização da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisão em circuitos, seção de condutores, carga de cada circuito e carga total, etc.&nbsp;



O projeto de instalações elétricas deve conter
Memoria descritivo: Em que o projetista justifica, descreve a sua solução.
Especificações: Onde se descreve o material a ser utilizado
Conjunto de plantas: Esquema e detalhes, que deveram conter todos os elementos necessários á perfeita execução do projeto.&nbsp;



&nbsp;Definições em planta 

Posições dos pontos de iluminação: 
No teto: os pontos luminosos são situados no centro dos cômodos, ou distribuídos de forma uniforme no caso de vários pontos.
Na parede: efeito ornamental ou com determinada finalidade
Obs.: os pontos nas paredes devem estar situados a uma altura mínima de 2metros para não ofuscar a visão dos usuários. Deve-se atendar para a localização de portas e janelas que dificultam a simetria na distribuição dos pontos.&nbsp;



&nbsp;Posições dos interruptores: 
Os interruptores deveram ser colocados próximos à porta de acesso principal. Sempre que em uma sala existirem duas portas de acesso, deveremos recorrer ao sistema de paralelo. Este sistema também é utilizado no inicio da escada no pavimento térreo e no fim a mesma no pavimento superior.
Os interruptores são colocados a cerca de 1.30 m acima do piso acabado, em caixa de tamanho variável, dependendo do numero deles.&nbsp;



&nbsp;Posicionamento de tomadas
A quantidade de tomadas numa mesma sala varia, no entanto há um mínimo indispensável que será de uma em cada peça principal (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e etc.).
Dormitórios: Tomada Geral
Banheiro: Tomada próxima ao lavatório
Sala de estar: Tomada Geral, tomada para som, tomada para TV, tomada facultativa para abajures.
Sala de jantar: Tomada Geral, tomada sobre a mesa (apart. Domest. Ou campainha).
Cozinha: Tomada Geral, tomada para geladeira, tomada para freezer, tomada ao lado do fogão, tomada para maquina lava louça, um ou dois tomadas sobre as mesas da pia, tomada próximo ao forro (exaustor). 
Lavanderia: tomada para lava roupas, tomada para secadora.
Demais salas: uma tomada geral em cada peça&nbsp;



&nbsp;Entrada de força e luz

São necessários dois quadros:
Um conterá o relógio medidor com a chave geral, outro será o de distribuição, onde a entrada será subdividida em diversos circuitos. 
Chame-se circuito o conjunto de pontos de consumo, alimentado pelos mesmos condutores e ligados ao mesmo disjuntor. Toda a instalação deve ser dividida em vários circuitos de modo a:&nbsp;



&nbsp;Limitar as consequências de uma falta, a qual provocara apenas o seccionamento do circuito defeituoso. Facilitar as verificações e a manutenção.
Os circuitos de iluminação devem ser separados por circuitos de tomadas.
Em residências são permitidos pontos de iluminação e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas e áreas de serviço, que devem constituir um ou mais circuitos independentes.


<!--
google_ad_client = "pub-5496648643874912";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
google_ad_format = "728x90_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "EAE0C6";
google_color_bg = "EAE0C6";
google_color_link = "FCFBF9";
google_color_url = "FCFBF9";
google_color_text = "FCFBF9";
//
--&gt;