Autonomia em nobreak ou UPS
Autor: Edno Barbosa | Publicado: 2008-02-05T01:08:00-02:00





1. QUE É?
É o tempo projetado para que o nobreak permaneça em funcionamento alimentando as cargas na ausência da rede elétrica com a utilização da energia proveniente das baterias.Resumindo, são as baterias que determinam a autonomia do nobreak.2. CÁLCULOPara se calcular a autonomia de um nobreak é preciso levar em consideração os seguintes aspectos: potência total do equipamento, capacidade em AH das baterias, tensão total do banco, quantidade e o tipo de bateria (seladas, estacionárias, automotivas etc.), pois, cada tipo de bateria possui uma curva de descarga característica.
Geralmente a autonomia é calculada considerando o nobreak em funcionamento à plena carga, ou seja, utilizando toda sua potência nominal. No entanto, alguns fabricantes fornecem a autonomia considerando o equipamento funcionando a meia carga ou 50% da carga nominal. É importante atentar para este dado, pois, o cálculo apresenta como resultado o aumento da autonomia.
A autonomia depende da capacidade em Ah (ampér hora) das baterias, podendo ser aumentada ou diminuída a qualquer tempo dependendo da capacidade do carregador de baterias de cada nobreak; seguindo sempre as orientações técnicas de cada fabricante, pois, cada equipamento tem suas limitações no carregador de baterias.
Esta autonomia é definida pela capacidade de descarga das baterias que é dada em Ampér Hora, ou seja, a corrente máxima que a bateria consegue fornecer por uma hora até sua plena descarga.
Ex.: Uma bateria de 12V / 36Ah, pode fornecer uma tensão de 12 Volts durante 01 hora se submetida a uma descarga de 36 Ampéres. (considerando um sistema perfeito, sem perdas - o que na prática não existe). Após este período, a bateria atinge o seu valor de tensão mínima de descarga, definido pelo fabricante, para que a bateria volte a recarregar novamente (geralmente 10,5 Vcc).&nbsp;De forma simplificada, o cálculo para descobrir a capacidade da bateria em AH a ser utilizada é o seguinte:I = Pnb / VccOnde:I= Corrente da Bateria em A.Pnb = Potência Total do No Break em VA.Vcc = Tensão do Barramento CC do No Break em V.O resultado é a corrente que o nobreak exigirá do banco de baterias para funcionamento à plena carga.&nbsp;Para que o cálculo acima se aproxime da realidade é importante considerar as perdas do inversor, bem como, utilizar no cálculo o valor da menor tensão do Barramento CC antes do desligamento (1,75 Volts / elemento ou 10,5 Vcc / bateria), ao contrário da tensão nominal do barramento CC, simulando assim a pior situação.
A melhor opção é consultar a tabela de cada fabricante de nobreak. No entanto, na impossibilidade, poderemos considerar um percentual de 50% de perdas totais. Este percentual aproximará muito dos valores de tabela dos fabricantes:I = Pnb x 1,50 / VccminI= Corrente da Bateria em A.Pnb = Potência Total do No Break em VA.Vccmin = Tensão Mínima do Barramento CC (10,5 Vcc x Qtde. Baterias para atingir a tensão do barramento).1,50 = Percentual de perdas totais no inversor, cabos e baterias.Ex: Um nobreak de 5 Kva, com tensão de barramento de 48 Vcc (4 unidades de baterias). Qual bateria deverá ser utilizada para uma autonomia de 30 minutos à plena carga?Aplicando-se a fórmula I = Pnb x 1,50 / Vccmin, teremos os seguinte resultado:I = 5000 VA x 1.50 / (4x10,5 Vcc) =&gt;I = 178,57 A (esta é a corrente da bateria para autonomia de 1 hora).Como se deseja uma autonomia de ½ hora, e, utilizando a regra de três, chega-se à bateria de 89,28 A.&nbsp;Neste caso, a tabela dos fabricantes indica a bateria de 100 AH por ser a mais próxima do valor calculado.
3. CUIDADOSToda vez que for alterada a autonomia do No Break, o mesmo deve ser submetido a ajustes no carregador de baterias; para que forneça tensão e corrente adequadas ao novo conjunto de baterias.

Antes de realizar a compra ou a alteração das baterias para aumento da autonomia, procure saber junto ao fabricante ou ao representante técnico, as limitações técnicas do seu nobreak. Isto impedirá aborrecimentos futuros e incontornáveis, pois, existem equipamentos fabricados para pequenas autonomias em torno de 10 a 20 minutos, não podendo ter sua autonomia aumentada sob o risco de danificar o carregador de baterias interno ao nobreak, com conseqüente diminuição na vida útil das baterias.
Uma boa autonomia, nunca é demais.


Edno BarbosaCREA 4680 /&nbsp;OAB 25.839É Consultor Técnico especializado em Sistemas de EnergiaFormado em Eletrotécnica&nbsp;pela Escola Técnica Federal de&nbsp;

Goiás e em Direito pela Unigoiás Anhanguera com atuação&nbsp;

neste seguimento desde 1989. Eletrotécnico pela Universidade&nbsp;

Federal de Goiás e Responsável Técnico da Empresa Nobreakciajunto ao CREA/GO.email: ednome@gmail.com / 62 9 9688 6038