Por que algumas lâmpadas piscam desligadas?
Autor: Anderson Silva | Publicado: 2016-01-18T16:51:00-08:00




&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

É facílimo
encontrar&nbsp;casos, onde o cliente pergunta; porque a lâmpada de certo
ambiente da residência fica cintilando mesmo
com o interruptor na posição desligado? Na maioria dos casos, para se resolver
esse desconforto, dar-se a necessidade de um profissional habilitado do setor
elétrico, quem aplicará&nbsp;uma inversão no circuito, antes porem, é bom que
aja numa brevidade, explicação sobre o&nbsp;funcionamento destes equipamentos
para uma boa interpretação ou assimilação técnica.

Toda e qualquer lâmpada fluorescente,
trabalham diferentemente das velhas conhecidas “incandescentes”. Estas dependem
de um reator que transforma a tensão AC em DC e reativa, tipo de energia
necessária para produção do fluxo luminoso causado por esse equipamento. O
reator é formado por bobinas indutivas, capacitores e resistores, ver imagem:





Dados técnicos das
lâmpadas compactas (econômicas)

A lâmpada econômica é formada por
reator e tubo.

(tubo é a parte onde fica alojado o
gás inerte de baixa pressão, a exemplo o árgon, com uma camada de fósforo)

<!--[if !supportLists]-->§&nbsp;
<!--[endif]-->Fluxo luminoso aproximado: 1140 lumen (lm)

<!--[if !supportLists]-->§&nbsp;
<!--[endif]-->Leva 20 segundos para atingir 60% seu pico total

<!--[if !supportLists]-->§&nbsp;
<!--[endif]-->&nbsp;IRC: 80

<!--[if !supportLists]-->§&nbsp;
<!--[endif]-->Tempo para acionamento: 1 segundo

<!--[if !supportLists]-->§&nbsp;
<!--[endif]-->Corrente (Ic):&nbsp;0,18&nbsp;A



O Problema da
cintilação (pisca-pisca)

Como vimos este tipo de lâmpada, para
funcionar, depende de baixíssima corrente e uma freqüência elevada, em
comparação as demais. Sendo assim, um dos primeiros problemas, já encontrado, é
a inversão entre a FASE e NEUTRO, instalado no interruptor. Obrigatoriamente o
fio que deve ser instalado no modulo interruptor, é a FASE. Isso para sistema
127 F+N.





Esquema correto para ligação de Interruptor em uma
lâmpada.



Se o NEUTRO for quem estiver efetuado
o desligamento, a interrupção, isso indica que a LINHA ficará ativa o tempo
todo, carregando os capacitores do reator e tentando efetuar o ciclo de retorno
através do neutro, causando assim este breve pulso luminoso.

Como resolver isso?

Chame um eletricista e peça para
verificar se o modulo interruptor está efetuando o corte, a interrupção do fio
FASE. Se for o NEUTRO, pesa para efetuar a substituição pela FASE.

Se essa lâmpada está ligada em 220 v
FASE+FASE, pesa para instalar um modulo interruptor bipolar, a fim de que as
duas fases sejam cortadas ao desligar.





Outro problema que fica provável, é
quando utiliza-se, modulo interruptor com lâmpada de referencia, aqueles que
quando&nbsp; você desliga a lâmpada, fica um ponto de luz para ser visto no
escuro. Isso é um “diodo emissor de luz” ou “neon”. Esse LED ou NEON é capaz de
gerar um retorno de corrente para o reator, fazendo com que o seu capacitor
armazene corrente&nbsp;e depois de alguns segundos, descarregue, tentando
acender a lâmpada, como o acumulo é muito baixo, ela só pisca.





Como resolver isso?

Peça para o eletricista substituir
o modulo “com luz”, por um simples (sem luz).

Outros procedimentos que podem ser aplicado para resolver o
problema.

Lembrando que:

Qualquer verificação em
circuitos elétricos deve-se principalmente desligar o disjuntor correspondente
ao circuito ou o disjuntor geral, para evitar acidentes desnecessários.
Vale também consultar um
Eletricista profissional qualificado caso persista suas dúvidas após executar
todos os testes sugeridos aqui.



Portanto podem ser alguns
desses fatores que direi a seguir, que estão causando o problema:

Bocal
de lâmpada oxidado

O
receptáculo (mais conhecido como Bocal) pode estar oxidado devido sua
fabricação ser em ferro recoberto com cádmio (na parte roscável onde você
atarraxa a lâmpada).

Se
esse for o caso, faça a substituição por um fabricado com LATÂO puro (AQUELE
METAL AMARELINHO) que é um pouquinho mais caro, mas de ótima qualidade.

Mau
contato no interruptor



Mau contato nos bornes do
interruptor, ou seja, um dos parafusos de fixação do retorno ou fase pode estar
frouxo, causando essas piscadelas e não mantendo a lâmpada acesa.

A
solução é re apertar os parafusos.

Também
pode ser o desgaste do contato interno no interruptor, sendo necessária sua
completa substituição.

Emenda
mal feita



Uma emenda qualquer nas
caixas de derivação (caixa embutida na parede onde está o interruptor, ou caixa
no teto onde está a lâmpada) mal feita ou não ajustada.

Pode
ser que não esteja vendo isto devido ao fato de estar recoberta com fita
isolante.

Será
preciso remover a fita isolante para fazer essa verificação.

Se
for esse o caso, a emenda deve ser refeita e bem apertada e devidamente isolada
com fita isolante de boa qualidade.

Vazamento
de corrente



Também pode ser um dos
fios que alimenta essa lâmpada com um vazamento de corrente por motivo de estar
descascado em seu percurso dentro do conduite.

Esse
é um problema de mais difícil descoberta, pois envolve testes específicos com
instrumentos de medição apropriados tais quais um Voltímetro ou Multímetro ou
um Alicate Amperímetro.

Deve
ser medida a tensão em volts nos dois parafusos ligados ao receptáculo com o
interruptor acionado e a rede elétrica energizada. E também a corrente em
ampères antes da lâmpada, também com ela piscando ou acesa.

Isso
envolve conhecimentos elétricos que só um profissional eletricista ou
eletrotécnico pode proporcionar e efetuar um teste efetivo.

Lâmpada
com defeito



Em última análise resta à
lâmpada propriamente dita, que pode estar com defeito interno, principalmente
se for lâmpada compacta fria (fluorescente roscável).

Para
isso deve-se experimentar com outra lâmpada em perfeito estado e ver se ocorre
o mesmo defeito.

Sugiro
retirar uma lâmpada de outro local onde funciona normal e testá-la no
receptáculo onde está apresentando o problema.

Se
for lâmpada fluorescente tubular com reator convencional antigo e START,
experimente substituir o start ou a lâmpada (se a mesma estiver com seus
extremos escuros demais).


Para serviços elétricos ligue: (21) 2394-2620 –
98620-5249 chame também pelo whatsapp