INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL PASSO A PASSO- FAÇA VOCÊ MESMO
Autor: ed.  . | Publicado: 2013-07-01T09:20:00-07:00

A primeira ideia que temos ao ver a instalação&nbsp;elétrica&nbsp;de uma residência, é de algo extremamente complexo,um emaranhado de fios de&nbsp;vários&nbsp;calibres de várias cores indo e vindo em direções sem sentido algum,isto porque vemos o sistema como um todo, mas, ao fragmentar a instalação de cada componente&nbsp;elétrico,percebemos que o que ocorre é uma repetição do mesmo processo em toda parte dos&nbsp;cômodos.
Nesta postagem estarei mostrando de maneira simples a instalação&nbsp;elétrica&nbsp;&nbsp;monofásica&nbsp;(uma fase)em uma&nbsp;residência,onde a palavra de ordem deve ser : "cuidado" e cuidado redobrado,uma vez que estamos mexendo com um elemento que pode ser mortal,pois com energia&nbsp;elétrica&nbsp;não se pode brincar,
O esquema a ser mostrado se refere ao padrão antigo onde ainda não se faz o uso do fio terra,(o fio neutro&nbsp;deve ser de cor azul conforme norma&nbsp;(NBR5410)&nbsp;nesta postagem os fios não&nbsp;estão&nbsp;embutidos na parede para que se possa ter uma ideia de como funciona o esquema,certo de que em sua casa as tubulações&nbsp;já&nbsp;estão devidamente prontas, vamos começar,tenha em mãos alicate normal e alicate de bico,fita isolante,chave de fenda , chave estrela,martelo e&nbsp;miguelões&nbsp;,logo abaixo estou disponibilizando um&nbsp;vídeo&nbsp;que postei recentemente onde faço uma simulação em um painel de madeira em seguida o mesmo processo feito em uma residencia &nbsp;e alguns videos de outras instalações inclusive&nbsp;QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CHAVE GERAL E DISJUNTORES INDEPENDENTES PASSO A PASSO (ANIMAÇÃO PAINT) ,então... vamos começar.
ATENÇÃO!!!! UM COLEGA DO BLOG TÉCNICO EM&nbsp;ELETRICIDADE&nbsp;SE DISPÔS A AJUDAR NO&nbsp;ESCLARECIMENTO&nbsp;DE&nbsp;QUALQUER&nbsp;DÚVIDA O NOME DELE É VICTOR STEFANELLI E O SEU EMAIL É:&nbsp;eletrovolt@outlook.com.br

veja antes meu ultimo video postado no youtube:








DISTRIBUINDO OS FIOS DO PADRÃO DE ENERGIA PARA TODA A CASA


No geral os fios de alta tensão da rede são 4, de cima pra baixo,o primeiro é o neutro e os 03 debaixo são os fase ou seja passam energia por ele.



sua casa pega o primeiro e qualquer um dos fios debaixo

no mesmo esquema da rua, o de cima é neutro(que deve ser de cor azul conforme norma&nbsp;(NBR5410)&nbsp;e o

debaixo é fase(corre energia)

do padrão para a sua casa no geral existe essa peça de louça e o esquema ainda é o mesmo, o de cima é neutro e o debaixo é fase.

da peça de louça para dentro de sua casa, representando o fio vermelho para o fase e o amarelo para o neutro,geralmente o pessoal usa fios de bitola 2,5 mm para esses fios.



Por enquanto vamos &nbsp;deixar esses dois fios ai quietinhos,o que iremos fazer&nbsp;primeiramente&nbsp;é expandir &nbsp;fios neutros e fase por toda a casa, entenda, todos os&nbsp;cômodos&nbsp;da casa precisa ter um fio fase e outro neutro,PARA EVITAR ACIDENTES CERTIFIQUE QUE A CHAVE DO PADRÃO ESTEJA DESLIGADA.&nbsp;Caso&nbsp;você&nbsp;tenha alguma duvida, use uma chave de teste em ambos os fios para ter certeza se está ou&nbsp;não&nbsp;passando corrente.Acompanhe imagens e&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:&nbsp;



OBS:&nbsp;JAMAIS ENCOSTE FIO NEUTRO E FASE ISTO PODE GERAR UM CURTO CIRCUITO&nbsp;

&nbsp;você&nbsp;pode usar roldanas de plastico ou louça para esticar os fios

basta pregar nos caibros ou vigotas

sempre de duas uma paralela a outra



dois fios deverão ser esticados por todos os&nbsp;cômodos&nbsp;o de cima é neutro e o debaixo é fase, faça isso para&nbsp;você&nbsp;não se confundir.

todos os&nbsp;cômodos&nbsp;devem ter um fase e um neutro








<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D60169d9b6d047303%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3DAEC8CCFBAD372DAFC2BA8529349D10A98250D5B2.5F332215F2B577EAEB802C8ACBC354629179F963%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D60169d9b6d047303%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DkMcU8I1H2MXNBDbHPv0r4_9vohA&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />


as cores podem ser variadas desde que vc possa distinguir a função de cada.



OBS: JAMAIS ENCOSTE FIO NEUTRO E FASE ISTO PODE GERAR UM CURTO CIRCUITO






CONECTANDO OS FIOS DO PADRÃO AOS FIOS DA CASA


Certo que os fios ja foram&nbsp;distribuídos&nbsp;em toda a parte da casa, ainda com a chave desligada,iremos conectar os fios que vieram do padrão para a nossa fiação central,o primeiro a ser emendado é o fio amarelo, neutro, veja imagens e&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:



fios do padrão

descasque fio neutro



emende o fio neutro do padrão nele






com alicate enrosque e aperte bem,pois,fios folgados dá mal contato, impedindo o funcionamento de equipamentos&nbsp;elétricos,um colega que se identificou como WST nos enviou &nbsp;esta imagem a baixo ,mostrando a forma correta de se fazer a emenda em um fio,perceba que são dadas 10 voltas,veja:







faça o devido isolamento,use,fita de qualidade a marca 3M é muito boa fitas ruins com o tempo&nbsp;ressecam&nbsp;e se desprendem dos fios deixando expostos e aumentando o risco de acidentes.



faça o mesmo procedimento com o fio fase.


emende bem e ..


isole.

assista vídeo abaixo:






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3De122b8de971022a3%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D243A54C3A088533DA6528E75350E024449ED7914.5DCA12E8685734FCD10F2CE98ED6420A2C5F2301%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3De122b8de971022a3%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DxhNDlj1pyj1X3LrkWgUYjLtpU48&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />




COLOCANDO A CHAVE GERAL(OU DISJUNTOR) NO FIO FASE



Perceba que ligamos os fios do padrão ao&nbsp;interior&nbsp;de nossa casa de forma direta,mas, e se ocorrer de precisar trocar uma lampada ou fazer qualquer outro reparo dentro de casa,teremos que ir la fora no padrão desligar a chave e se for em um dia de chuva?, pra evitar esse transtorno e&nbsp;também&nbsp;por medida de segurança, e essencial que se tenha dentro de nossa casa uma chave geral,que sempre fica acoplado na caixa de disjuntor.


você&nbsp;se lembra que fizemos uma ligação direta do neutro e do fase,para colocar o disjuntor iremos fazer um corte no fio fase e colocaremos um disjunto fazendo a conexão, veja imagens e&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo;



esse é um disjunto de 30

geralmente ficam embutidos na sala


na chamada caixa de disjuntores


aqui temos um para casa e outro para o chuveiro

pois apenas um disjuntor pode não ser suficiente.




com o fio cortado iremos fazer esse gancho...


abraçar o parafuso do nosso disjunto...


e apertar bem o parafuso


&nbsp;O disjunto vai ficar dessa maneira, para certificar de que a corrente está passando&nbsp;normalmente, ligue a chave no padrão e com uma chave de teste veja se está passando corrente normalmente, se&nbsp;você&nbsp;não sabe como funciona a chave de teste veja&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo depois de testado, desligue o disjunto do padrão e o disjuntor da casa e vamos ao&nbsp;próximo&nbsp;passo.







<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D3340853f6ca12e3f%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D43F18956CB95B39181060F824EF403326EF3D1A.99FD9B1B24815BA599B078C745C5706E68026D74%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D3340853f6ca12e3f%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3D1wCDnKjNTFa8dsuGP0S9J_5tv8s&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />








assista&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3Dacd879d1d5e49c0c%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D2F7D8009913D57B2514602BCCA7CE77C04B5A131.84A8AE02964A1D1DD75C4754AB79F89FA6BCE669%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Dacd879d1d5e49c0c%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DnSosfkI_YO4ONAhccu0dZ65hcQY&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />





INSTALAÇÃO DE UM APAGADOR (INTERRUPTOR) SIMPLES




Supondo que estamos no quarto,e queremos colocar uma lampada,&nbsp;já&nbsp;temos em nosso quarto um fio neutro e um fio fase,o procedimento é simples,veja abaixo imagens e videos:




iremos colocar a nossa lampada aqui no meio do quarto.


usaremos esse bocal de rabicho embora existam&nbsp;vários&nbsp;modelos.


vamos descascar o fio neutro que passa no quarto.


iremos emendar um dos fios do bocal de rabicho no neutro.


iremos isolar devidamente
&nbsp;assista vídeo abaixo:





<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D8cddd68d079b1fd1%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D499A644FF0D9092E8B333FF1B7D4207355C65931.3166CC2A2DA01E2C3AA46534289E6C00D4957DA5%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D8cddd68d079b1fd1%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DNlNKMvrZuvrsgv8cmnL3rggl0RI&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />



iremos agora fazer uma ligação neste apagador simples.


atrás existem 2 parafusos que irão fixar os fios.


para ligar o apagador iremos descascar o fio fase...


cerca de 1 cm


iremos&nbsp;emendar nele um fio que deverá ir para o nosso apagador,veja o tamanho que será necessário,..&nbsp;


e isolar com fita.
.

e leve a outra ponta ao nosso&nbsp;apagador&nbsp;e parafuse bem,não deixe folga pra evitar que lampada fique piscando.



&nbsp;assista vídeo abaixo:






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3Dfa1df3d6d12c7085%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D24C3407EE4B20C98BC5D1E425CF77E5D00BF0C4C.F81789E892F888E4C78725EB280DA33EB45343%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Dfa1df3d6d12c7085%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DNXZmhaQ6Cou_KDHidqsaBIMPM9c&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />




agora iremos pegar outro fio de cor branca ou outra qualquer e .....


ligar na outra entrada do apagador..


e levar até a outra perna do bocal de rabicho.



assista&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D2dba32df6ea10c06%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3DAA24D93513A2F53219B19D86512E85F324715407.1C7B7E68AA93DDEC3BAF21F03FAC67BBC48FAA3E%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D2dba32df6ea10c06%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DtAlpmDjr9jcyjFYOjKhycC8kZoA&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />


se sua fiação for embutida.


parafuse e ...

feche .



TESTE ANTES DE PARTIR PRA&nbsp;PRÓXIMA&nbsp;FASE-&nbsp;Como havia dito, pra coisa dar certo ,é super importante que ao instalar cada componente irmos testando,com esse procedimento iremos solucionar o&nbsp;problema&nbsp;de imediato,&nbsp;poderíamos&nbsp;fazer toda a instalação e depois testar, mas , caso apresentasse algum defeito seria&nbsp;mais demorado&nbsp;achar&nbsp;o erro.por isso a cada componente instalado teste antes, para isso, ligue a chave geral ,teste,desligue e vá para a&nbsp;próxima&nbsp;instalação, acompanhe&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:








<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3Def43d37b8946371f%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D1EBDA347471C25210EF2993D65931526152131E0.9B869BDFEB5D9E5A4FE37F9697735675D8797D1E%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Def43d37b8946371f%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DSHmOnKR2s_b9mZLU0krZzlHVDrY&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />











INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES




A colocação de tomada é a mais simples da instalação,basta simplesmente ligar a ela um fio neutro e um fio fase,para isso desligue a chave geral e veja como fazer.




tomada simples





na rede que foi estendida dentro de casa,emende um fio neutro e isole bem





faça o mesmo com o fase

e conecte aos parafusos do nosso apagador.

assista&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo;






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3Df042301031715513%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D183F663FF80A27F154E085E1A67BF300797F0E7.70CC84FF6424920B78E07EE2C1908A12834F6BB7%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Df042301031715513%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DMeY7BT3_wxcJzFTQQts6CKgKczI&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />




INSTALAÇÃO DE 02 INTERRUPTORES COM 01 TOMADA CONJUGADA




O principio de instalação deste elemento é basicamente o mesmo da tomada e do interruptor que foi mostrado anteriormente a diferença é que estarão todos em uma mesma peça, de inicio vamos ligar a tomada de nosso conjuga, acompanhe imagens e videos abaixo:

interruptor com dois apagadores e tomada frente...


costa da peça




LIGANDO A TOMADA DO NOSSO CONJUGADO-&nbsp;O processo é o mesmo da tomada simples iremos puxar um fio neutro e um fase pra nossa tomada veja imagens e&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:




corte um fase e um neutro e..


ligue na tomada de nosso conjugado, aperte bem os parafuso.
.

a ligação da tomada está pronta.



assista&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:







<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3Defda7af752aa7d6a%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D464C4C0EDEA0244C6E5B7EAEE9419A23D3C4BDE.5023E3964A25386041277A9B7A1035A69A842955%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3Defda7af752aa7d6a%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DSuNdihbK9XwMTDrk47McJYZ9Beg&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />




INSTALANDO OS BOCAIS PARA AS DUAS LÂMPADAS-Antes de ligarmos os fios no interruptor, iremos preparar os bocais para as lampadas, supondo que estamos na cozinha ,iremos instalar uma lampada dentro e uma fora da casa,veja imagens:




bocal de rabicho


iremos pegar um neutro e emendar uma perna do bocal ....


essa lampada é a de dentro, por hora vamos deixar ela assim mesmo.isole e vamos puxar a nossa segunda lampada.

vamos fazer um novo corte no neutro e...


puxar um bocal para a nossa segunda lampada



isole bem.





PUXANDO UM FIO FASE PARA O NOSSO CONJUGADO




Com os bocais das lampadas de dentro e de fora&nbsp;já&nbsp;alimentados com o fio neutro, iremos agora preparar o fio fase pra ser emendado nas pernas dos bocais, pra isso iremos&nbsp;recorrer&nbsp;novamente a nossa rede central e puxar um fio fase para o nosso&nbsp;interruptor, acompanhe imagem e videos abaixo;



recorte o fio fase da rede principal


cerca de 1 cm


emende um fio com o tamanho que chegue ate o nosso conjugado.


emende bem e&nbsp;isole&nbsp;com fita&nbsp;isolante&nbsp;e...





leve esse fio até o nosso interruptor.


ele deve percorrer o centro do disjunto...



&nbsp;assista vídeo abaixo:






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D48bc2f4d0ddd9e54%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D5553C25D9DA467CEB12E3FAA570EDF9887025150.1B3BC7E8D34D9A648044B28A5D3D053800B17ABF%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D48bc2f4d0ddd9e54%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DKpWi2OaFTwxRuneAll3YyBlY7XI&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />




aperte bem os parafusos de fixação, caso ache necessário ,ligue a chave geral e cuidadosamente faça um teste com a chave de teste pra ver se a corrente está passando pelos fios fase.



assista vídeo abaixo:






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D04ec37b96b911198%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D2F7BB66648E8141E296892008562DACDB15DA477.4AACB4C7A7D416EBE7FC3F5A9C4DBFABD3A30B45%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D4ec37b96b911198%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3Doo5hpgP16HrUlGVN8SkR2GJNvCU&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />




ENVIANDO O RETORNO PARA OS BOCAIS DAS LAMPADAS




Perceba que&nbsp;já&nbsp;colocamos os bocais de dentro e de fora,puxamos o fio fase para o nosso interruptor e agora iremos jogar os fios fase do interruptor para as nossas lampadas, pra isso é super importante que&nbsp;você&nbsp;use fios de cores diferenciadas,para que&nbsp; você&nbsp;&nbsp;&nbsp;possa se organizar e para que mais adiante ao fazer alguma manutenção&nbsp;você&nbsp;possa saber quem é quem no sistema&nbsp;elétrico,veja imagens e videos abaixo:



para o retorno usaremos um fio branco para a lampada de dentro e o fio azul para a lampada de fora,&nbsp;


bocal de dentro recebe..


fio de cor branca e..


bocal de fora o fio azul






<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D9376f23b6e4bee3f%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3DF96359FBDC75E37D69DF9EF9E1AD2E75738300B.6DF708462963E3170AC5E77769ACEB1E0918F0A%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D9376f23b6e4bee3f%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DmYqvXZJmJ3V87QP6H8rCwOsod80&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />



&nbsp;O ESQUEMA FICOU ASSIM:









TESTE ANTES DE PARTIR PRA&nbsp;PRÓXIMA&nbsp;FASE-&nbsp;Como havia dito, pra coisa dar certo ,é super importante que ao instalar cada componente irmos testando,com esse procedimento iremos solucionar o&nbsp;problema&nbsp;de imediato,&nbsp;poderíamos&nbsp;fazer toda a instalação e depois testar, mas , caso apresentasse algum defeito seria&nbsp;mais demorado&nbsp;achar&nbsp;o erro,por isso, a cada componente instalado teste antes, para isso, ligue a chave geral ,teste,desligue e vá para a&nbsp;próxima&nbsp;instalação, acompanhe&nbsp;vídeo&nbsp;abaixo:





<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D929fb863fbdfd436%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3DAB2DFD966327E9787E7BCD85561B4D2E60FF3487.75272EC4CD41A1B8A80DA5055721264C9A6BED17%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D929fb863fbdfd436%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DRUJlVSzXkyzVLOyqbbnYPtg6YUk&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />


O colega&nbsp;Ezequiel&nbsp;de Oliveira pediu pra mim mostrar uma forma de fazer a instalação&nbsp;elétrica&nbsp;por fora da parede, como&nbsp;exemplo&nbsp;estou mostrando um jeito que eu fiz aqui em casa no quarto que fica o meu computador, como não tinha tubulação embutida&nbsp;na parede&nbsp;,&nbsp;eu coloquei um tipo de calha de pvc , que é parafusada na parede ,por onde os fios ficam protegidos,pra quem não quer fazer quebradeira em casa essa é uma&nbsp;ótima&nbsp;opção, veja abaixo fotos e videos, logo logo estarei postando imagens da instalação feita em tubos de pvc e fixas por abraçadeira.





















<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D4c35e59ac00c79b8%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D82E5EAF1C6B71750C8200314DAF33A6AB8215A66.AF3E7F46609ED8B54CDDBD1CAB7D41FA590A73C3%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D4c35e59ac00c79b8%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3DGV4hZSJlFeN-vYNECTI-nCzvGco&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />



SE SUA NET TEM BOA VELOCIDADE,&nbsp;ACOMPANHE&nbsp;NA ÍNTEGRA 02 VIDEOS POSTADOS NO&nbsp; YOUTUBE:




&nbsp;VÍDEO 01









VÍDEO&nbsp;02









vídeo 03








QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CHAVE GERAL E DISJUNTORES INDEPENDENTES PASSO A PASSO (ANIMAÇÃO PAINT)&nbsp;









IDENTIFICAÇÃO DE FIOS EM APAGADOR E TOMADA



O amigo Deivison me pediu orientação para identificação de fios em um interruptor e tomada conjugada, com o proposito de substituir por um dimmer, fiz um video rápido para o amigo,mas espero que seja útil também a outras pessoas.





<embed src="https://www.youtube.com/get_player" type="application/x-shockwave-flash"
width="320" height="266" bgcolor="#FFFFFF"
flashvars="flvurl=https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?requiressl%3Dyes%26id%3D2fa55d4963f91654%26itag%3D5%26source%3Dblogger%26app%3Dblogger%26cmo%3Dsecure_transport%253Dyes%26cmo%3Dsensitive_content%253Dyes%26ip%3D0.0.0.0%26ipbits%3D0%26expire%3D1499544852%26sparams%3Drequiressl,id,itag,source,ip,ipbits,expire%26signature%3D6D39C627EA538E865FB22373937C28D29A8FF84A.A8FBDC8F3B39DE243C2BF008DDDC9A5673D1C0C7%26key%3Dck2&iurl=http://video.google.com/ThumbnailServer2?app%3Dblogger%26contentid%3D2fa55d4963f91654%26offsetms%3D5000%26itag%3Dw160%26sigh%3D6dxNBDiHcJ1k3Z4GYCM5nOIrqoE&autoplay=0&ps=blogger"
allowFullScreen="true" />



.adslot-overlay {position: absolute; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgba(0,0,0,0.65); border: 2px solid rgba(0,0,0,0.65); color: white !important; margin: 0; z-index: 2147483647; text-decoration: none; box-sizing: border-box; text-align: left;}.adslot-overlay-iframed {top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;}.slotname {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; font-size: 13px; font-weight: bold; padding: 3px 0 3px 6px; vertical-align: middle; background-color: rgba(0,0,0,0.45); text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden;}.slotname span {text-align: left; text-decoration: none; text-transform: capitalize;}.revenue {position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; font-size: 11px; padding: 3px 0 3px 6px; vertial-align: middle; text-align: left; background-color: rgba(0,0,0,0.45); font-weight: bold; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap;}.revenue .name {color: #ccc;}.revenue .horizontal .metric {display: inline-block; padding-right: 1.5em;}.revenue .horizontal .name {padding-right: 0.5em;}.revenue .vertical .metric {display: block; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em;}.revenue .vertical .name, .revenue .vertical .value {display: block;}.revenue .square .metric, .revenue .button .metric {display: table-row;}.revenue .square .metric {line-height: 1.5em;}.revenue .square .name, .revenue .square .value, .revenue .button .value {display: table-cell;}.revenue .square .name {padding-right: 1.5em;}.revenue .button .name {display: block; margin-right: 0.5em; width: 1em; overflow: hidden; text-overflow: clip;}.revenue .button .name:first-letter {margin-right: 1.5em;}a.adslot-overlay:hover {border: 2px solid rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}div.adslot-overlay:hover {cursor: not-allowed; border: 2px solid rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}