SUGESTÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁGUA INUTILIZADA NO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAMBUQUIRA E OUTRAS
Autor: Tobias JC | Publicado: 2011-09-20T18:01:00-03:00








Amigos esse trabalho foi entregue ao Prefeito de Cambuquira Kaka e para o pessoal da Copasa, que gostou muito e repassou para o pessoal da CODEMIG, essa ainda não respondeu.&nbsp;



Mas segue ai uma sugestão para recuperarmos essa água.&nbsp;





1.
OBJETIVO

O projeto de recuperação
da água inutilizada no Parque das Águas de Cambuquira visa armazenar e tratar a
água que vem das fontes minerais que tem destino o córrego. Essa água
devidamente tratada e analisada será distribuída para a população para diversos
fins. Podendo ser usada também pela Prefeitura para limpeza de veículos,
irrigação do Parque das Águas e Jardins.



2.
DESENVOLVIMENTO

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Basicamente, o projeto consiste em encanar a água que sai
das fontes, caindo numa tubulação, que levará a água por gravidade num tanque 1
(TQ1),&nbsp; o tanque 2 (TQ2) é o principal,
nele será feito a lógica do processo com a ajuda de equipamentos
eletro-eletrônicos. No tanque 2 será instalado um Medidor de Nível Ultrassônico
, que mede a capacidade em porcentagem (%) de um recipiente. Outro dispositivo
usado é um Medidor de Vazão em litros por hora (l/h) para controle do processo.
Para monitoração do pH da água na distribuição poderá ser instalado um
peagâmetro para suprir essa necessidade. O equipamento primordial do projeto é
o Controlador Lógico Programável (CLP), que realiza a leitura, supervisiona e
executa o programa para que os equipamentos eletro-eletrônicos façam seu papel
dentro do projeto. Lembrando que se houver qualquer falha será indicada no
painel do CLP ou quadro elétrico. 



3.
DESCRIÇÃO 

A água inutilizada que sai das fontes
de água mineral tem destino o córrego, o projeto visa encanar essa água de
todas as fontes numa tubulação ao longo do córrego. Essa tubulação será
fechada, pois, em caso de enchente do córrego não contaminará a água a ser
tratada. Por gravidade, a água tem destino o tanque 1 (TQ1), com a instalação
de um Medidor de Vazão em litros por hora monitoramos e controlamos o processo.
O tanque 1 (TQ1) sempre estará com sua capacidade próximo ao máximo 100%, pois
a lógica está no tanque 2 (TQ2). 

O tanque 2 (TQ2) com nível menor ou
igual a 30% liga a Bomba 1 (B1) que bombeia a água para o tanque 2 (TQ2), com
isso a tanque 1 (TQ1) vai baixar o nível. Com 100% no tanque 2 (TQ2)
desliga&nbsp; a Bomba 1 (B1), esse processo é
controlado por 





um Medidor de Nível Ultrassônico
instalado no tanque 2 (TQ2) com indicação digital no local para monitoração do
operador do processo.

Na condição dos dois tanques em 100%,
capacidade máxima, existe um ladrão para o córrego. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No
tanque 2 (TQ2) a água será tratada devidamente para distribuição para a
população em
 caminhões PIPAS.

Para facilidade de manutenção e
outros, toda a linha da tubulação deve ter válvulas. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;O tanque 2 (TQ2) terá
também a indicação sonora de nível baixo e nível alto para identificação e
monitoração do operador. 



4.
CONCLUSÃO

A água é um bem indispensável, sem a qual não
poderíamos viver. De tal forma, que acabamos nos sentindo amedrontados,
ameaçados no nosso dia-a-dia. Em nossa cidade temos muita água e temos que
aproveitar mais ainda esse bem maravilhoso, armazenando, tratando e
distribuindo para a população a água inutilizada no Parque das Águas.&nbsp;










Projeto em AutoCad e Paint.
Autor: Tobias Junior de Campos