POTÊNCIA DA BOMBA CENTRÍFUGA
Autor: Ana Roberta Lima - Parapsicóloga Clínica, Social e Institucional | Publicado: 2011-12-31T16:34:00-02:00


“O perfeito funcionamento de uma motobomba injetora depende fundamentalmente da correta instalação e vedação dos canos de sucção e retorno, que devem ser de rosca. Esta pesquisa permitiu apresentar os tipos de bombas centrifugas que há o que tornar-se importante na decisão técnica a ser tomada pelos profissionais durante o projeto de determinação de bomba a ser utilizada, alcançando o objetivo inicial do projeto. Deve introduzir as tubulações no poço depois de ter certeza que as emendas estão bem vedadas, evitando a entrada de ar e vazamentos. A motobomba não deve ser utilizada para a limpeza do poço na retirada de areia. Isto pode causar avarias e a perda da garantia. A distância da bomba injetora à boca do poço não deve ultrapassar 4 metros, devendo ser fixada em base rígida e levemente inclinada no sentido da sucção. O injetor deve ser instalado no mínimo 30 cm acima do fundo do poço, para evitar entrada e sólidos e entupimento do sistema. O que se recomenda é colocar uma camada de, no mínimo, cinco centímetros de altura de brita no fundo do poço. Antes de ligar a bomba injetora, deve ser preenchida as tubulações de sucção, de retorno e o corpo com água, a fim de eliminar todo o ar. Quando terminar de preencher, deve esperar um pouco e observe se a água permanece no mesmo nível. Se o nível baixar é porque existe vazamento e este deverá ser contido. Se não há vazamentos, conecte a tubulação de recalque e feche completamente o registro de regulagem. O registro de regulagem possui dois lados arredondados e duas faces lisas. Com o registro todo fechado ligue o motor e observe que o ponteiro do manômetro desloca-se na direção dos sessenta mca. Não precisa necessariamente chegar ao limite, de acordo com a cada líquido a ser bombeado é preciso calcular todas as perdas para que se possa definir a bomba a ser utilizada e a potencia da bomba pra que não haja desperdício. Então, abra lentamente o registro de regulagem sempre acompanhando o ponteiro do manômetro que agora vai se deslocando na direção do zero. Esse deslocamento acontece de forma gradativa até um determinado ponto quando escorrega bruscamente para o zero. É preciso marcar este ponto, voltar fechando o registro por completo e em seguida abri-lo outra vez até um pouco antes do ponto marcado. Este é o ponto ideal de trabalho. Caso a vazão do poço seja inferior a vazão da bomba, feche um pouco mais o registro para evitar que o nível da água desça até o injetor. Esses resultados foram obtidos através de um experimento para determinar a potência de uma bomba centrífuga a partir da vazão volumétrica e das perdas de cargas na linha de sucção e de recalque de um sistema hidráulico, com 3 linhas, constituído de um tanque de água, tubulações e acessório. E comparar cada resultado com suas respectivas curvas de caracteristicas e comparalas entre si. Não obstante, observa-se que cada respectiva linha foi obtida uma potência de bomba centrifuga resultante pela trajetória de cada linha e de suas perdas, os experimentos foram feitos com a finalidade de denominar a potencia da bomba para cada linha para que haja eficácia no bombeamento do líquido. Lembre-se sempre que as vazões indicadas em catálogos para as bombas injetoras, somente serão plenamente obtidas quando as mesmas estiverem corretamente instaladas elétrica e hidraulicamente. A submergência mínima para evitar entradas de ar pelo injetor é de 2 metros”.