Dimensionamento de condutores
Autor: Anderson | Publicado: 2013-06-26T07:48:00-07:00

&nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Para se obter um dimensionamento correto dos condutores é necessário dois critérios importantes em circuitos trifásicos, que são a corrente e queda de tensão.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;O condutor deverá suportar uma corrente maior que a do equipamento. A corrente corrigida deve ser determinada para que se possa dimensionar os condutores.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Ela é determinada levando-se em consideração a temperatura ambiente (instalação) e a disposição dos condutores dentro das tubulações, leitos e eletrocalhas.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Calculando a corrente do motor:

<!--
google_ad_client = "ca-pub-3814596756087830";
/* postagem1 */
google_ad_slot = "1624465978";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//
--&gt;






&nbsp; &nbsp; &nbsp; Onde:

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Inm = corrente nominal do motor.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Pmec = potência mecânica do motor;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;U = tensão nominal de alimentação do motor;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;fp = fator de potência do motor;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;η = rendimento do motor;

&nbsp; &nbsp; &nbsp;Agora devemos consultar uma tabela de algum determinado fabricante de cabos no qual será utilizado ou também poderá ser consultado a NBR 5410&nbsp;&nbsp;lá você encontra o condutor necessário para a corrente calculada do seu projeto
&nbsp; &nbsp; &nbsp;O fator de temperatura deve ser aplicado quando a temperatura da instalação for diferente de 30°C em instalações subterrâneas e 20°C em instalações aparente.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Os valores de capacidade de condução de corrente fornecidos pelas tabelas 36 a 39 são válidos &nbsp;para o número de condutores carregados que se encontra indicado em cada uma de suas colunas. Para linhas elétricas contendo um total de condutores superior às quantidades indicadas nas tabelas 36 a 39, &nbsp;a capacidade de condução de corrente dos condutores de cada circuito deve ser determinada, usando-se as &nbsp;tabelas 36 a 39, com a aplicação dos fatores de correção pertinentes dados nas tabelas 42 a 45 (fatores de &nbsp;agrupamento).
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Feito isso devemos então calcular a queda de tensão:






&nbsp; &nbsp; &nbsp;Onde:


&nbsp; &nbsp; &nbsp;AV = Queda de tensão em %:
&nbsp; &nbsp; &nbsp;I = corrente do projeto
&nbsp; &nbsp; &nbsp;R = Resistividade do condutor:
&nbsp; &nbsp; &nbsp;S = Secção do condutor:
&nbsp; &nbsp; &nbsp;U = Tensão de linha:
&nbsp; &nbsp; &nbsp;L = Comprimento do circuito:

&nbsp; &nbsp; Os condutores deverão ser dimensionados para atender a queda de tensão máxima admissível.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Instalações em BT = 5%
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Instalações em AT = 7%
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Instalações atendidas em geração própria = 7%.
&nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp;As prescrições desta publicação são destinadas a garantir uma vida satisfatória a condutores e &nbsp;isolações submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de correntes equivalentes às suas &nbsp;capacidades de condução de corrente durante períodos prolongados em serviço normal. Outras &nbsp;considerações intervêm na determinação da seção dos condutores, tais como a proteção contra choques &nbsp;elétricos (ver 5.1 da NBR 5410), proteção contra efeitos térmicos (ver 5.2 da NBR 5410), proteção contra sobrecorrentes (ver 5.3), queda &nbsp;de tensão (ver 6.2.75410), bem como as temperaturas máximas admissíveis pelos terminais dos componentes da &nbsp;instalação aos quais os condutores são ligados.
&nbsp; &nbsp; 
&nbsp;&nbsp; &nbsp;