Prontuário das Instalações Elétricas - PIE
Autor: Carlos Eduardo | Publicado: 2016-10-16T11:18:00-07:00





O Prontuário das Instalações Elétricas é um sistema organizado de informações pertencente às instalações elétricas que sumariza o conjunto de procedimentos, ações, documentações e os programas que as empresas mantém para disponibilizar informações e garantir a segurança dos trabalhadores que atuam em sistemas elétricos.&nbsp;

Antes de qualquer coisa, é importante
ressaltarmos que em conformidade com a NR 10 Segurança em Instalações e Serviços Eletricidade, item 10.2.4 o Prontuário das Instalações Elétricas deve ser
constituído apenas para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW.&nbsp;Sendo assim o primeiro passo é realizar a análise/auditoria
da carga elétrica instalada, para identificarmos a aplicabilidade ou não da referida
norma.

A partir dai iremos começar a elaborar o prontuário,
desenvolvendo o Relatório Técnico das inspeções - RTI, que é composto pela
análise/auditoria de todos os sistemas e as documentações existentes.&nbsp;

A análise/auditoria deve ser iniciada pelas
documentações existentes dos sistemas elétricos, SPDA, Aterramento, Áreas
Classificadas entre outros.

Este levantamento irá permitir a identificação das conformidades e não conformidades, bem como as ações corretivas necessárias
para adequação, sendo um verdadeiro diagnóstico das instalações elétricas e
documentações.

Importante lembrarmos que além da NR 10,
devemos complementar a análise baseando-se nas normas da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, sendo as principais:&nbsp;NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa
Tensão,&nbsp;NBR 5418 - Instalações Elétricas em
Atmosfera Explosiva,&nbsp;NBR 5419 - Instalações de Estruturas
Contra Descargas Atmosféricas, e NBR EIC 60079-17.







Modelo de organização do Prontuário das Instalações Elétricas - PIE



Abaixo disponibilizo alguns modelos de documentos, procedimentos. Baixe e comece agora mesmo a constituir o Prontuário das Instalações
Elétricas - PIE, de sua empresa. Clique na descrição que você será direcionado para o 4shared para realizar o downloads.&nbsp;









Habilitação/Qualificação/Capacitação de Trabalhador "item 10.8 (Certificado Frente - Certificado Verso)




Ordem de Serviço "item 10.11.2"



Procedimento "item 10.11.3"&nbsp;
001 - Substituição de lâmpadas e reatores;
002 - Substituição de tomadas;
003 - Substituição de interruptores;
004 - Manutenção em painéis elétricos de BT;
005 - Substituição de motores;
006 - Manobras em cabines primárias 13,8kV;
007 - Manutenção em QGTB;
008 - Manobras em painéis elétricos de BT;
009 - Manutenção em instalações elétricas de BT;
010 - Bloqueio de energia elétrica.




Designação de responsabilidades&nbsp;"item 10.2.6"





Planilha RTI "item 10.2.4 alínea g"





Etiqueta de identificação de painel





Check list de Inspeção SPDA anual (Importante lembrar que o Laudo deve atender a periodicidade em conformidade com o tipo da edificação)&nbsp;"item 10.2.4 alínea b" veja aqui quem pode assinar a documentação da inspeção.&nbsp;


Autorização formal "item 10.8.4"
Análise Preliminar de Risco - APR "item 10.11.1"
PT - Permissão de Trabalho "item 10.9.5"