Instalação de relé foto elétrico
Autor: Reinaldo Pita Marinho | Publicado: 2013-11-28T16:23:00-03:00



 

 
  
 


 


Por Tarcísio Brito

Instalação de relé fotoelétrico

O relé fotoelétrico, também conhecido como fotocélula, é um 
dispositivo de controle que possui a função de acender e apagar uma 
única lâmpada, ou circuito de iluminação, de acordo com o nível de 
iluminamento do ambiente. Isto permite que uma lâmpada seja ligada 
automaticamente quando o ambiente em questão está com baixo nível de luz
 desejado (no entardecer, por exemplo) e desligada automaticamente 
quando o ambiente está com nível de luz suficiente (como no amanhecer).








A principal aplicação do relé fotoelétrico é o acionamento automático
 de circuitos de iluminação pública, áreas externas em condomínios e 
residências, outdoors, letreiros e fachadas, luminosos, etc.



Existem diversos tipos de relés fotoelétricos construídos sob normas 
específicas de fabricação e utilização, por exemplo, relés para montagem
 em poste, relés para montagem diretamente sobre a luminária controlada,
 ou ainda relés em que o sensor de luminosidade é separado do 
dispositivo que manobra a carga, dispositivo este que pode ser montado 
em painel, enquanto o sensor é instalado externamente. Também se 
apresentam ao mercado relés com diferentes tensões de alimentação e 
ajuste de sensibilidade, onde é possível definir o nível de iluminamento
 para a atuação do relé. Alguns modelos possuem duas regulagens em que é
 possível comandar com diferentes níveis de iluminamento dois circuitos.
 Já estão disponíveis no mercado também relés fotoelétricos modernos 
capazes de serem instalados próximos à influência da luz que está sendo 
controlada, evitando acendimentos e apagamentos intempestivos, pois 
possuem sistema de compensação da influência da luz artificial 
controlada.





Da instalação ao funcionamento: confira a seguir os sete passos do relé fotoelétrico (série 10.42)





1º Passo:

Identificação do material



- Relé fotoelétrico

- Suporte metálico (fornecido com relé)

- Adaptador plástico para montagem em poste com abraçadeira (fornecido com relé)

- Abraçadeira (não fornecido)

- Parafusos e buchas (fornecido com relé)

- Cabo PP (mínimo 2x1,5 mm² conforme a ABNT NBR 5410 e máximo 2x2,5 mm²)





2º Passo:

Escolha do local de instalação



Para um correto funcionamento do relé fotoelétrico, é necessário que 
ele seja instalado evitando que a luz acionada influencie a leitura do 
sensor. Em locais em que não é possível evitar que uma parte da 
luminosidade da luz acionada atinja o sensor, deve ser utilizado um relé
 fotoelétrico com princípio de compensação da influência da luz 
acionada.



3º Passo:

Ligação elétrica do relé fotoelétrico



É de extrema importância verificar se a lâmpada ou circuito de 
iluminação não excede a capacidade de chaveamento do relé. O circuito de
 carga é interrompido entre os terminais L e L1 no ajuste de lux 1 e 
entre L e L2 para o ajuste de lux 2.



4º Passo:

Regulagem do início da intervenção de luz ambiente (sensibilidade)















5º Passo:

Fechamento do relé



É necessário assegurar que o prensa cabos esteja apertado a ponto de 
conseguir o grau de proteção IP 54 para o invólucro (proteção contra 
poeira, resíduos e projeção de água).





6º Passo:

Teste de funcionamento do relé fotoelétrico



Nos três primeiros ciclos de acionamento, os tempos de liga e desliga
 são reduzidos a zero a fim de ajudar à instalação. Para testar o 
funcionamento do relé, é necessário cobri-lo por completo – 
utilizando-se, por exemplo, a embalagem do próprio produto como na 
imagem.



7º Passo: Resultado