Sistema de Aproveitamento de Água da Chuva.
Autor: Jenifer Freitas | Publicado: 2010-11-29T15:42:00-08:00

O sistema de aproveitamento de águas pluviais desenvolvido para o projeto da Casa Eficiente consiste na área de contribuição (ou captação), calhas e coletores (verticais e horizontais), dispositivos de descarte de sólidos (como folhas, gravetos e detritos), dispositivos de desvio de água das primeiras chuvas e reservatórios (inferior e superior).&nbsp;Após descarte dos sólidos indesejáveis e desvio da água das primeiras chuvas (com presença de impurezas provenientes da lavagem da atmosfera e das áreas de captação), a água coletada nos telhados é armazenada em uma cisterna, sendo posteriormente bombeada para um reservatório superior. Esta água é destinada ao abastecimento de pontos voltados a atividades não potáveis, devido ao risco de contaminação da água coletada. Esses pontos são os seguintes: descarga do vaso sanitário, tanque, máquina de lavar roupa e torneira externa (para irrigação da horta, lavagem de pisos, veículos, e outros usos não potáveis).Recomenda-se o descarte da água das primeiras chuvas, devido à concentração de poluentes tóxicos dispersos na atmosfera (ou melhor, da troposfera) de áreas urbanas como o Dióxido de enxofre (SO2) e o Óxido de Nitrogênio (NO), além da poeira e da fuligem acumulada nas superfícies de coberturas e calhas.&nbsp;O descarte de água das primeiras chuvas pode ser feito com o auxílio de dispositivos automáticos, desenvolvidos especialmente para esta finalidade. Para a Casa Eficiente, os pesquisadores do LMBEE executaram dispositivos simples e eficazes utilizando materiais de baixo custo e facilmente encontrados no mercado.
&nbsp;Os condutores são em alumínio anodizado branco e antes da entrada da cisterna há um dispositivo, em aço inox, próprio para a separação e descarte de sólidos, como folhas e gravetos.
A água da cisterna é bombeada para o reservatório superior de água pluvial, localizado sobre a cozinha.&nbsp; A motobomba é controlada por um sistema de bóias magnéticas localizadas na cisterna e no reservatório superior de água pluvial. Junto ao reservatório superior, foi instalada uma bomba dosadora de cloro. Uma vez que há contato manual com a água pluvial que será utilizada para lavagem de roupas, a função da bomba dosadora é realizar a desinfecção desta água.&nbsp;O dispositivo de descarte de sólidos e a motobomba ficam em abrigo localizado sobre a cisterna, podendo ser facilmente acessados para realização de eventuais vistorias ou manutenções.
Um dos componentes mais importantes de um sistema de aproveitamento de água de chuva é o reservatório, que deve ser dimensionado, tendo como base, entre outros, os seguintes critérios: custos totais de implantação, demanda de água, disponibilidade hídrica (regime pluviométrico) e confiabilidade requerida para o sistema. Ressalta-se que a distribuição temporal anual das chuvas é uma importante variável a ser considerada no dimensionamento do reservatório.&nbsp;No caso da ocorrência de um volume de precipitação superior à capacidade de armazenamento do reservatório, a água excedente escoa pelo extravasor da cisterna para a rede pública de esgoto pluvial. Caso não haja água de chuva suficiente na cisterna para suprir o reservatório superior de água pluvial, este é automaticamente alimentado pelo sistema de abastecimento de água potável.&nbsp;Convém salientar que foram adotadas medidas de segurança, para evitar quaisquer riscos de contaminação da água potável da rede durante a realimentação do reservatório de água pluvial: uso de válvula solenóide, válvula de retenção e disposição criteriosa das entradas e saídas de água de ambos os reservatórios.
Além da utilização de estratégias&nbsp; visando ao conforto e economia de energia, este projeto também conta com medidas de conservação da água, como a utilização de equipamentos economizadores, aproveitamento de água de chuva e reúso de águas.&nbsp;O sistema hidráulico da casa foi desenvolvido com o aproveitamento de água pluvial e utilização de efluentes (de águas&nbsp;cinza provenientes de lavatório, lavagem de roupa e chuveiro) após tratamento biológico por zona de raízes. Na Casa Eficiente também se priorizou a utilização de dispositivos economizadores de água e de instalações aparentes, o que facilita o acesso para futuras reformas e também o&nbsp;uso didático.&nbsp;Com o objetivo de racionalizar e economizar nas instalações, as áreas molhadas da casa estão concentradas na fachada oeste. Estas áreas, que geralmente apresentam baixa permanência, funcionam também como barreira radiante, protegendo os ambientes de maior permanência (sala e quartos) da incidência direta da insolação.&nbsp;As águas pluviais coletadas e as águas cinza tratadas são utilizadas exclusivamente com finalidades não-potáveis. O sistema hidráulico da Casa Eficiente apresenta três reservatórios superiores (caixas d’água): (1) de água pluvial, (2) de efluentes tratados (de águas cinza provenientes de lavatório, tanque, maquina de lavar roupa e chuveiro) e (3) de água potável da rede de abastecimento. Os sistemas hidráulicos são completamente independentes, conservando a qualidade da água potável.