Dimensionamento de Adutoras por recalque - Parte 02
Autor: Blog do Professor Edson | Publicado: 2013-03-03T17:44:00-08:00



Estimativa da potência requerida pelo sistema



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nós
podemos também, a nível de anteprojeto estimar a potência necessária maneira
para o grupo motor bomba, através de fórmulas como a que se segue:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Onde,





Po = potência do conjunto elevatório em KW;

Q = vazão em l/s;

Hmt = altura manométrica total;

h = rendimento moto-bomba.



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A
potência necessária pode ser calculada de outra forma, que é basicamente a mesma
anterior, só que de outra forma:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Onde,





Po = potência requerida, c.v.;

g = peso específico da água, 1000Kgf/m³;

Q = vazão do sistema, m³/s;

Hmt = altura manométrica total, m;

h = rendimento total do conjunto (motor x bomba).



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para o
nosso caso, como o sistema é dividido em dois trechos em recalque, ambos com
aproximadamente o mesmo desnível geométrico, encontra-se:

Q= 1,18m³/s;

Hmt = 92
 m;

h = 0,8.



Encontramos como potência requerida de
1820 c.v.,

Mas necessita-se colocar uma folga no
sistema, e para P&gt;20cv, adota-se uma folga de 10%, achando-se como valor do
sistema a ser instalado, de 1994 c.v., aproximadamente 2000cv para cada uma das
estações de bombeamento.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Não, se
pode esquecer que este dimensionamento e a título de anteprojeto, visto que a
real potência a ser instalada, vai depender da curva da bomba a que se vai
adotar.



Escolha da tubulação.



Os tubos empregados nos condutos
forçados podem ser:

a) Tubos de ferro
fundido (FoFo);Têm sido os mais empregados, tanto em obras de captação como nas
adutoras, principalmente em redes de distribuição. Também tem sido largamente
usado os tubos de ferro fundido dúctil que se distingue dos ferros fundidos cinzentos tradicionais por suas
notáveis características mecânicas (elasticidade, resistência aos impactos,
alongamento...). 









b) Tubos plásticos PVC; Tem sido aplicados e tende a
aumentar o seu emprego, principalmente nas redes de distribuição com diâmetros
me­nores do que Ø 400 mm.
Para pequenos diâmetros e quando se envolvem pequenas pressões é o material
mais utilizado na maioria dos projetos.







c) Tubos de concreto armado; São indicados
principalmente para adutoras de diâmetro grande. Sendo atualmente pouco
utilizado devido à dificuldade de instalação de equipamentos especial ao longo
da canalização, sendo necessário peças de outro material para a instalação das
mesmas, sendo o material empregado para essas peças especiais o FoFo, que tem
suas peças padronizadas. 





&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; d) Tubos de aço; São empregados na captação
como em adutoras princi­palmente, nos casos de diâmetro grande e de alta
pressão in­terna. São bastante utilizados para a execução de peças especiais
mesmo em adutoras com o emprego de outros materiais, muito utilizado nos
barriletes. A sua utilização implica a instalação de sistema especial de
combate a corrosão que é a chamada proteção catódica. 



&nbsp;Sistema Pirapama - Recife/PE - Diâmetro 1880mm



Sistema Pirapama - Recife/PE&nbsp;





e) Tubos de PRFV (poliéster revestido
com fibra de vidro); apresenta-se hoje em dia como uma nova alternativa para
utilização em adutoras, com um preço bastante competitivo em relação ao
principal componente utilizado, que é o FoFo. É classificado como um tubo
flexível. Tubos de PRFV, em comparação direta com o ferro fundido é mais
econômico, mas tem suas limitações. Primeira, o tubo para manter suas
características, necessita de pressão externa que o envolva para manter sua
resistência, por ser um tubo flexível&nbsp;
necessita de pressão externa uniforme, portanto será utilizado nos
trechos enterrados em que não tenha o perigo de ficarem expostos. E a outra
limitação fica por conta do vandalismo que já ocorreu em outras adutoras, que
nos trechos aparentes as tubulações ficam mais vulneráveis.&nbsp;





Estrada da Batalha - Jaboatão/PE - Tubo PRFV 600mm