Aprovação da execução de uma nova rede de abastecimento de Água
Autor: PS | Publicado: 2011-11-07T10:39:00-02:00

O Sr. João adquiriu um sítio, porém, como não dispunha de tempo para zelar de toda a sua extensão, ele resolveu que iria lotear esse terreno. Ele então procurou-me para se informar a respeito de como seria feito todo o processo de infra-estrutura do loteamento. Em primeiro lugar, fomos ao cartório de registros para verificar a documentação do terreno, como estava tudo em ordem, solicitamos as cópias necessárias da escritura e seguimos para a prefeitura da cidade. Na prefeitura, apresentamos o projeto de como seria loteado o terreno e quais os tipos de infra-estrutura seriam fornecidos, como saneamento básico e pavimentação nas ruas com pedra irregular. Recebemos então a viabilidade da prefeitura para que o terreno fosse loteado.O próximo passo, até onde minha empresa ficou responsável, era o projeto e execução da rede de abastceimento de água fria. Para projetar a rede de abastecimento primeiro foi necessário obter um projeto de todo o loteamento com as curvas de nível, bem como o projeto de situação do loteamento em relação à cidade, para que fosse determinado o local da interligação da nova rede à preexixtente.Tendo os projetos em mão, enviei um pedido de viabilidade técnica à companhia de saneamento, que aceitou o pedido. Comecei então a elaborar o projeto, sendo que este deveria atender a todas as especificações, segundo a norma da ABNT e conter os seguintes tópicos:a) a rede deve ser projetada nos dois lados da rua, no passeio, não sendopermitido ligações em travessias;b) o diâmetro mínimo a ser utilizado na rede de distribuição deve ser DN50 mm, salvo quando a SANEPAR especificar diâmetro menor;c) o material a ser utilizado deve ser homologado pela SANEPAR. Emtravessias aéreas, será obrigatória a utilização de tubulação de ferrodúctil;d) devem ser previstos registros de manobra em pontos que facilitemfuturas manutenções e registros de descarga nos pontos mais baixos decada setor de manobra, de acordo com a NBR 12218 e orientações da13SANEPAR. Os registros deverão ser em ferro fundido com bolsa, cabeçotee junta elástica;e) devem ser respeitadas as seguintes distâncias da rede em relação aoalinhamento predial: 0,60 m para condomínios e conjuntos habitacionais e0,75 m para loteamentos;f) o recobrimento mínimo da rede de água deve ser de 0,80 m no passeioe 1,10 m na rua;g) se houver exigência da implantação de hidrantes por órgão competente,proceder de acordo com o Regulamento de Prevenção de Incêndio doEstado do Paraná;h) o abrigo para registros deve ser em manilha de barro de diâmetro DN250 mm ou poço de visita, diâmetro 60 cm, conforme orientação da SANEPAR;i) devem ser adotados os seguintes parâmetros para estimativa de cálculo: consumo per capita:- residências padrão popular= 100 l/hab.dia;- residências padrão médio= 150 l/hab.dia;- residências padrão alto= 250 l/hab.dia;taxa de ocupação: 5 hab/econ; coeficiente do dia de maior consumo – k1 = 1,2;coeficiente da hora de maior consumo – k2 = 1,5;limite para perda de carga na rede de abastecimento de água:10m/km;j)prever válvula redutora de pressão (VRP), ou estação elevatória, quandoas pressões ficarem fora daquelas previstas na norma técnica da ABNTNBR 12218: pressão dinâmica mínima de 10 mca e pressão estáticamáxima de 50 mca;k) a rede deve ser projetada com todas as recomendações e acessóriosnecessários, previstos pela norma técnica da ABNT NBR 12218 eorientações da SANEPAR, de modo a permitir sua perfeita operaçãoApós realizado o projeto, ele foi enviado em duas vias para a regional da companhia de saneamento, no caso a SANEPAR (companhia de saneamento do Paraná), e recebos um prazo de duas semanas para que o projeto fosse analisado. Juntamente com o projeto foram enviados outros documentos, sendo eles:Cópia do projeto do empreendimento aprovado pela prefeitura ou sua anuênciaCópia do levantamento planialtimétrico da área do loteamento na escala 1:2000 georreferenciado1 cópia da FOLHA DE SITUAÇÃO E ESTATÍSTICA (FSE),1 cópia da ART do projeto1 cópia da CARTA RESPOSTA a VIABILIDADE;1 cópia da licença prévia ambiental expedida pelo IAP ou órgãocompetente1 cópia do documento de aprovação, expedida pelo órgão competente,para utilização de faixa de domínio e travessias de rios, riachos, cursosd’água, estradas, rede ferroviária, etc.; com o respectivo detalheexecutivo;1 cópia do projeto hidrossanitárioPassado o tempo, tivemos retorno do engenheiro responsável da SANEPAR com algumas alterações que se faziam necessárias para a aprovação final do projeto. Após realizar as alterações, ele foi reenviado à comissão de aprovação e desta vez, foi aprovado. Realizamos então a execução da referida obra.FONTE: Manual de projetos hidrossanitários - SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná), disponível para download no site www.sanepar.com.br