Tratamento de Água Clorador de pastilhas
Autor: Julio Cesar Fleming Seabra | Publicado: 2015-11-06T16:15:00-08:00




Tratamento de Água Clorador de pastilhas


















BELO
HORIZONTE



EMATER–MG
maio de 2014





INTRODUÇÃO






Para a água ser considerada
própria para consumo, ou seja, potável, ela deve conter alguns fatores: ser
límpida, inodora, fresca, arejada, leve, isenta de compostos químicos nocivos e
de agentes biológicos veiculadores de doenças infecciosas e parasitárias.



A garantia de consumo humano de
água, segundo padrões de potabilidade adequados, está assegurada pela Por-taria
2.914, de 12 dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que padroniza os valores
máximos permissíveis para as características bacteriológicas, orga-nolépticas,
físicas e químicas da água potável.



Por isso é necessário realizar o
tratamento da água, a fim de que tenha qualidade, livre de contaminação.



O clorador de pastilhas é uma
so-lução simplificada para a desinfecção de água em nível de propriedade rural.
Ele

é feito de canos de
PVC e de fácil construção; e o cloro é usado como o agente desinfetante,
atende à legislação, desde que usado de forma correta.



O
cloro é o desinfectante mais em-pregado, porque:



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->age sobre os
micro-organismos patogênicos presentes na água; 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->não é nocivo ao homem
na dosagem recomendada; 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->é
econômico; 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->não altera outras
qualidades da água; 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->é de aplicação relativamente fácil; 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->deixa um residual
ativo na água; sua ação continua depois de aplicado; 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->é tolerado pela
grande maioria da população.











MONTAGEM DO
CLORADOR DE PASTILHAS





Materiais utilizados:

<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"
 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
 filled="f" stroked="f">
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
<v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;
 margin-left:-.45pt;margin-top:29.7pt;width:354.2pt;height:262.05pt;z-index:-251650048;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->





 

  
Unidade

  
Qtde.

  
Material

 

  
unid.

  
1

  
T PVC 60 mm
  soldável

 

  
unid.

  
1

  
T PVC 25 mm
  soldável

 

  
unid.

  
1

  
Joelho PVC 60x90
  soldável

 

  
unid.

  
2

  
Bucha redutora
  PVC longa 60x25

 

  
unid.

  
1

  
Adaptador PVC 60x2
  soldável

 

  
unid.

  
1

  
Capa PVC 60 mm

 

  
unid.

  
2

  
Registro PVC 25 mm
  soldável

 

  
cm

  
40

  
Tubo PVC 60 mm
  soldável

 

  
cm

  
40

  
Tubo PVC 25 mm
  soldável

 

  
cm

  
50

  
Tubo PVC 40 mm
  soldável

 

  
unid.

  
2

  
Capa PVC 40 mm
  soldável

 

  
unid.

  
1

  
Lixa de água 100

 

  
unid.

  
1

  
segueta

 

  
unid.

  
1

  
Cola
  soldável para conexões – 75 g

 










&nbsp;Passo a passo para construção





1- Utilize 40 cm de tubo PVC de
60 mm de espessura, lixe as duas extremi-dades (para facilitar a colagem), cole
o tubo com o T PVC de 60 mm soldável&nbsp;em uma extremidade e o joelho PVC 60 x 90 soldável na
outra extremidade, teste o encaixe das peças antes de colar.





<!--[if gte vml 1]><v:line
 id="_x0000_s1028" style='position:absolute;z-index:-251648000;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 from="-183pt,110.6pt" to="170.15pt,110.6pt" o:allowincell="f" strokecolor="#1e5d5e"
 strokeweight="1pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1029"
 type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-182.95pt;
 margin-top:28.05pt;width:353pt;height:64.15pt;z-index:-251646976;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]-->



2- Na extremidade do encaixe do
joelho cole uma bucha redutora de PVC 60x25 soldável. No meio do T cole a&nbsp;outra bucha redutora de PVC 60x25
sol-dável. Teste os encaixes antes de colar.





3- Na bucha redutora&nbsp;&nbsp; de PVC&nbsp;60x25 soldável colada ao T, cole 5 cm de tubo PVC de
25 mm de espessura&nbsp;e depois o registro PVC de 25 mm
soldável. Teste os encaixes antes de colar.







<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1031" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-152.4pt;
 margin-top:30pt;width:300.4pt;height:171.3pt;z-index:-251644928;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1032"
 style='position:absolute;z-index:-251643904;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 from="-182.85pt,220.9pt" to="170.3pt,220.9pt" o:allowincell="f" strokecolor="#1e5d5e"
 strokeweight="1pt"/><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->



4- Cole no registro 5 cm de tubo PVC de 25 mm de espessura e depois&nbsp;o T PVC de 25 mm soldável. Teste
os encaixes antes de colar.





<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1033" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-101.75pt;
 margin-top:18.3pt;width:191.1pt;height:195.45pt;z-index:-251642880;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->



5- Na extremidade do encaixe do joelho, onde foi colada a bucha redu-tora de PVC
60x25 soldável, cole 10 cm&nbsp;de tubo PVC de 25 mm de espessura e depois o T PVC de
25 mm soldável. Teste os encaixes antes de colar.&nbsp;







6- Na extremidade do T de 60 mm,
cole 5 cm de tubo PVC de 60 mm, de-pois o adaptador PVC de 60x2 soldável. Teste
os encaixes antes de colar. No&nbsp;adaptador, rosquear a capa PVC de 60 mm. Nesta
extremidade será colocado o cano contendo as pastilhas de cloro.







7 -
Cole entre os Ts de 25 mm, 40 cm de tubo de PVC de 25 mm soldável. Na
extremidade do T, que está com o registro, colar 5 cm de cano de PVC de 25
mm, depois colar o outro registro. Lixe as extremidades do cano para facilitar a
colagem. Teste os encaixes antes de colar. Está pronta a estrutura principal.









Preparação do tubo
para colocar as pastilhas de cloro



Faça furos em espiral em 50 cm de
tubo PVC de 40 mm de espessura, utili-zando broca nº 6. Serre ou lixe as capas
de PVC de 40 cm, retirando a “cabeça”. Em uma extremidade do tubo, cole a capa
de PVC de 40 mm e, na outra&nbsp;extremidade, apenas encaixe. Coloque este tubo dentro
do cano de 60 mm na extremidade da capa que foi rosqueada, conforme foto a
seguir. Neste tubo é que serão colocadas as pastilhas de cloro.





<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s1040" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:-146.75pt;
 margin-top:164.8pt;width:316.6pt;height:129.95pt;z-index:-251635712;
 mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
 o:allowincell="f">
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image026.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->











&nbsp;Instruções de instalação:





<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->O clorador será
instalado no cano de entrada de água para a caixa, mais ou menos 1m do chão,
quando o cano for externo. No caso de cano dentro da parede, instalar no cano
próximo da caixa-d’água. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Instalar o clorador
com a abertura do cano que contém a pastilha, voltada para baixo, para inserir
ou trocar as pastilhas. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Na instalação,
observar o alinhamento do clorador com o cano de entrada de água para a caixa. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Instalar uma torneira
no cano de entrada de água para a caixa, logo após o clorador, para facilitar a
coleta de água para medir o percentual de cloro, auxiliando na regulagem do
registro. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Utilizar inicialmente
7 pastilhas de cloro e ir acrescentando conforme a necessidade, ou seja, de
acordo com a redução do percentual de cloro. 









Recomendações:



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Fazer a limpeza da
caixa-d’água antes de instalar o clorador. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Após encher a caixa
com água clorada, deixar em repouso por 30 minutos, para só depois iniciar o
consumo. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Observar a dosagem
correta e a concentração, conforme orientação do fabricante das pastilhas. 



<!--[if !supportLists]-->•&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Realizar a medição
diária do percentual de cloro, utilizando o equipamento adequado, tipo “kit de
piscina”. 



Quando
a água for utilizada na agroindústria, será necessário seguir as exigências do
serviço de inspeção à qual ela for vinculada, que exige padrões es-pecíficos de
controle da qualidade, regulamentado pelo do Manual de Boas Práticas,
elaborado pelo responsável pela agroindústria.