ETE POTECAS 2
Autor: Movimento Saneamento Alternativo | Publicado: 2012-12-05T15:42:00-08:00




 

  

  <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
  <!--[endif]-->

 

  
   

    


    

     

      
29/08/2012 - ETE Potecas de São
      José/SC

     

      
Autor: Dr. Aldo Leão Ferreira Filho

     

      


     

      
Os graves problemas com o saneamento
      básico em Santa Catarina, não são exclusividade da Capital Florianópolis.

Segundo o relatório de vistoria e
      fiscalização nas estações de tratamento de esgoto da CASAN emitido em
      29/6/12 pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA do Estado de Santa
      Catarina, existem graves danos e crimes ambientais cometidos pelos
      gestores da CASAN, desta feita, na Estação de Tratamento de Esgoto
      Potecas – ETE POTECAS, localizada no município de São José/SC, no bairro
      de mesmo nome.
      Na fiscalização realizada na referida ETE, nos dias 29/3/12 e 22/06/12,
      foram constatados diversos problemas, entre os quais podemos citar: a
      falta de licença ambiental de operação; a ocorrência de maus tratos a
      animais (cavalos bebendo esgoto?!!!); a contaminação do solo por efluente
      não tratado (tratamento preliminar); ausência de manutenção corretiva e
      preventiva na estação; falta de procedimentos de manutenção e operação
      orientadores; falta do manual de procedimentos de emergência; problemas
      estruturais no tratamento preliminar; presença de jacarés nas lagoas de
      estabilização segundo o operador da ETE; acessibilidade difícil no
      tratamento preliminar (caixa de areia e caixa de gordura); problemas
      estruturais no tanque de chegada; falta de laboratório no local para as
      rotinas operacionais diárias; equipamento usado no tratamento preliminar
      danificado há 6 meses, forçando by-pass para a lagoa de estabilização;
      não segregação de resíduos no sistema preliminar (mistura de areia e
      material grosseiro); vazamento no tratamento preliminar; falta de
      registro de rotinas operacionais.

Além destes problemas, a fiscalização
      do órgão estadual na ETE POTECAS, constatou ainda: o armazenamento e a
      disposição inadequada de resíduos; a contaminação do solo por falta de
      impermeabilização nas lagoas de estabilização; a falta de queimador de
      gás metano proveniente da lagoa anaeróbia; a emissão de odores; a erosão
      no rio devido ao lançamento de efluente final da ETE; Espuma no efluente
      lançado no rio, indicando a presença de detergentes contaminantes do
      corpo receptor; ponto de lançamento dos efluentes finais sem capacidade
      para suportar a vazão da ETE;&nbsp; falta do sistema de desinfecção
      final; o lodo residual biológico fica estocado dentro das lagoas, não
      havendo um sistema de tratamento do mesmo; a contaminação do corpo
      hídrico receptor e o parâmetro do efluente final que não atende as normas
      vigentes, o que acarretou a emissão dos autos de infração N. 447-D e
      448-D, pela FATMA.

A ETE POTECAS foi construída há cerca
      de vinte anos, e a população local convive com os problemas relatados e o
      forte mau cheiro que atinge um raio de cerca de 5 km, decorrente da não
      conclusão das obras de cobertura dos tanques da estação.
      Segundo a Associação de Moradores de Potecas, há dois anos a obra devia
      estar concluída, para a qual foram alocados cerca de R$ 5 milhões.