Prevenção contra incendios...
Autor: Led Tecnologia em Segurança do Trabalho | Publicado: 2011-06-03T16:27:00-07:00

A prevenção é o conjunto de medidas que visam evitar que os sinistros surjam, mas não havendo essa possibilidade, que sejam mantidos sob controle, evitando a propagação e facilitando o combate. Ela pode ser alcançada por diversas formas:atividades educativas como palestras e cursos nas escolas, empresas, prédios residenciais; 
divulgação pelos meios de comunicação; 
elaboração de normas e leis que obriguem a aprovação de projetos de proteção contra incêndios, instalação dos equipamentos, testes e manutenção adequados; 
formação, treinamento e exercícios práticos de brigadas de incêndio. 
COMBATEO combate inicia-se quando não foi possível evitar o surgimento do incêndio, preferencialmente sendo adotadas medidas na seguinte ordem:salvamento de vidas; 
isolamento; 
confinamento; 
extinção, e 
rescaldo. 
(*) as operações de proteção de salvados e ventilação podem ocorrer em qualquer fase. 
NORMAS RELATIVAS A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOSNBR 10897 - Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático; 
NBR 10898 - Sistemas de Iluminação de Emergência; 
NBR 11742 - Porta Corta-fogo para Saída de Emergência; 
NBR 12615 - Sistema de Combate a Incêndio por Espuma. 
NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 
NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 
NBR 13434: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, Dimensões e cores; 
NBR 13435: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 
NBR 13437: Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; 
NBR 13523 - Instalações Prediais de Gás Liquefeito de Petróleo; 
NBR 13714 - Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando. 
NBR 13714: Instalações Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes e Mangotinhos; 
NBR 13932- Instalações Internas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Projeto e Execução; 
NBR 14039 - Instalações Elétricas de Alta Tensão 
NBR 14276: Programa de brigada de incêndio; 
NBR 14349: União para mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio 
NBR 5410 - Sistema Elétrico. 
NBR 5419 - Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas; 
NBR 5419 - Sistema de Proteção Contra Descangas Atmosférias (Pára-raios.) 
NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações; 
NBR 9441 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 
NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio para Locais de Trabalho; 
NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio para Locais de Trabalho. 
DECRETO ESTADUAL – SP - 38069/93Instruções Técnicas válidas apenas para São PauloInstrução Técnica CB-01-33-94: Transição do DE 20.811/83 para o DE 38069/93; 
Instrução Técnica CB-02-33-94: Proteção Contra Incêndio para Estruturas Metálicas; 
Instrução Técnica CB-04-33-95: Sobre Procedimento Simplificado para aprovação e vistoria; 
Instrução Técnica CB-01-33-96: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 
Instrução Técnica CB-05-33-97: Procedimentos para análise de Proposta de Proteção Contra Incêndio; 
Instrução Técnica CB-06-33-97: Alarme de Incêndio em Edificações; 
Instrução Técnica CB-07-33-97: Saídas de Emergência em Edificações; 
Instrução Técnica CB-08-33-98: Sistemas de Mangotinhos; 
Instrução Técnica CB- 9-33-98: Tubulação de Cobre nos Sistemas de Hidrantes; 
Instruçao Técnica CB- 010-33-99: Pressurização de Escadas de Segurança; 
Instrução Técnica CB-011-33-99: Segurança Estrutural dos Edifícios - Resistência ao Fogo dos Elementos Construtivos ; 
Instrução Técnica CB - 012-33-99: Procedimentos para Avaliação de Proposta de Proteção contra Incêndio e Vistoria de Instalações de GLP com Abastecimento a Granel; 
Instrução Técnica nº CB-013-33-00: Utilização de Tubulação de Aço Galvanizado de Diâmetro Nominal de 50 mm; 
Instrução Técnica N.º CB-014-33-00: Dimensionamento de Lotação e Saídas de Emergência em recintos de eventos desportivos e de espetáculos Artístico-Culturais. 
PROJETO DE PREVEÇÃO DE INCÊNDIOSO projeto de proteção contra incêndios deve nascer juntamente com o projeto de arquitetura, levando em conta as distâncias para serem alcançadas as saídas, as escadas (largura, dimensionamento dos degraus, controle de fumaça, corrimãos, resistência ao fogo etc), a combustibilidade e a resistência ao fogo das estruturas e materiais de acabamento, a vedação de aberturas entre pavimentos adjacentes, as barreiras para evitar propagação de um compartimento a outro, o controle da carga incêndio e a localização dos demais sistemas contra incêndios.O primeiro passo a ser dado é a classificação das ocupações. Ele determina os tipos de sistemas e equipamentos a serem executados na edificação; a partir daí devem ser pesquisadas as Normas Técnicas Brasileiras Oficiais para complemento do referido Decreto. É importante, também a consulta à Prefeitura Municipal, pois podem existir exigências locais.Os riscos considerados são chamados de "A", "B" e "C", ou seja leve, médio e pesado que são determinados com base na "Tarifa Seguro Incêndio" do Instituto de Resseguros do Brasil. Existe um índice de ocupações que indicam uma rubrica e sub rubrica, de acordo com a rubrica é determinado o risco: até 2 risco "A", 3 a 6 risco "B", 7 a 13 risco "C".ERROS DE PROJETO MAIS FREQUENTESUm projeto de proteção contra incêndio deve iniciar-se juntamente com o projeto de arquitetura e perfeitamente integrado com o de estrutura, hidráulico, elétrico, etc.Um bom projeto deve contar com proteção passiva (contenção da propagação vertical e horizontal), ativa (equipamentos de combate), sistemas de alarme, pessoal treinado e principalmente saídas de emergência com iluminação de segurança adequada. É muito importe a limitação da carga de materiais combustíveis no interior da edificação.·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sistema de iluminação de emergência - NBR 10898:o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dificuldade de diferenciação entre aclaramento e balizamento. A primeira é a luminosidade mínima para observação de objetos e obstruções à passagem; a segunda é a indicação clara e precisa da saídas e do sentido de fuga até local seguro;o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; não previsão de pontos de luz nas mudanças de direção, patamares intermediários de escadas e acima das saídas;o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quando adotado gerador, deve manter condições idênticas aos sistemas alimentados por baterias (tempo de autonomia, localização dos pontos de luz, altura, potência, funcionamento automatizado aceitando-se partida até 15 segundos - no conjunto por baterias admite-se até 5 segundos);sistema de alarme - NBR 9441: localização do painel central em locais como depósitos, sob escadas onde não há pessoas freqüentemente ou isolados, de forma que não possam notar o aviso desencadeado dos acionadores destacados e tomar as providências necessárias imediatamente; ideal seria que houvesse até telefone com linha externa nas proximidades para acionamento imediato do Corpo de Bombeiros; 
falta de acionadores manuais onde há detecção automática (uma pessoa pode observar o surgimento de um foco de incêndio e não pode ficar esperando o sistema automático entrar em funcionamento, mas acionar o ponto manual imediatamente); 

sistema de hidrantes: localização de registro de recalque dentro do pátio interno de empresas, sendo que deveria estar no passeio público próximo à portaria; 
falta de tubulação de retorno de 6 mm de diâmetro da expedição da bomba à sua introdução, para evitar superaquecimento quando funcionar sem vazão - é exigida somente para vazões superiores a 600 l/min; 
falta de botoeira liga-desliga alternativa quando for projetado sistema automatizado de acionamento das bombas; 
o acionamento nesse caso é automático, mas a parada da bomba principal dever ser exclusivamente manual - tal procedimento visa evitar que uma pessoa que possa estar combatendo um incêndio seja prejudicada pelo desligamento acidental; 
não consideração de cotas altimétricas no dimensionamento da bomba de incêndio; 
não localização de hidrantes próximo às portas, sendo que em alguns casos teria uma pessoa que passar pelo incêndio para chegar até um hidrante que supôs-se utilizar para combater o mesmo. 

saídas de emergência - NBR 9077/93: inexistência de captação de ar externo para o duto de entrada de ar - erroneamente sai diretamente do térreo, na laje e em local fechado. Deve haver prolongamento na mesma área ou maior até o exterior do prédio de forma a aspirar ar puro que possa subir até os locais desejados; 
falta de corrimãos em ambos os lados das escadas; 
arco de abertura da porta corta-fogo secando a curvatura da escada, sendo que no máximo pode tangenciar a mesma; 
a descarga de todos os pavimentos no pavimento térreo deve ser isolada da descida até os pavimentos mais baixos a fim de evitar a descida até eles e permitir que mais rapidamente se alcance local seguro; 
todas as portas de acesso às escadas de segurança devem ser do tipo corta-fogo, que devem abrir no sentido da saída dos ocupantes; 
projeto de passagem de instalações elétricas, hidráulicas, dutos de lixo, gás combustível nas paredes da escada ou até mesmo dentro delas; as únicas permitidas são as instalações elétricas da própria escada; 
falta de barras anti-pânico nas portas de emergência de locais de reunião como cinemas, teatros, casas de espetáculos, salões de baile, danceterias, "karaoke" etc; 
falta de dimensionamento da largura e caminhamento para as portas de saída de acordo com o cálculo da população máxima possível do local. 

extintores portáteis e sobre-rodas (NBR 12692, 12693): não previsão para riscos especiais como caldeiras, cabinas elétricas, casas de máquinas de elevadores, depósitos de gás combustível que deverão possuir aparelhos adequados e exclusivos para eles; 
não previsão de tipos diferentes em um mesmo piso, de forma a atender princípios de incêndio em materiais diversos; 
normalmente quando é exigido o extintor sobre-rodas (carretas) instala-se apenas um; sendo que deverão ser projetados atendendo à classe de material que vai queimar, caminhamento, área de cobertura e atendimento exclusivamente no piso em que se encontram.