Dimensionamento de Cabos Final
Autor: Edmilson Lanes Ramos | Publicado: 2017-02-11T08:42:00-08:00



DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELÉTRICOS (parte final)








OS SEIS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELÉTRICOS
Chamamos de dimensionamento técnico de um circuito à aplicação dos diversos itens da NBR 5410/2004 relativos à escolha da seção de um condutor e do seu respectivo dispositivo de proteção.Os seis critérios da norma são:• seção mínima; conforme 6.2.6;• capacidade de condução de corrente;conforme 6.2.5;• queda de tensão; conforme 6.2.7;• sobrecarga; conforme 5.3.3;• curto-circuito; conforme 5.3.5;• proteção contra choques elétricos; conforme 5.1.2.2.4 (quando aplicável)&nbsp;
Para considerarmos um circuito completa e corretamente dimensionado, é necessário realizar os seis cálculos acima, cada um resultando em uma seçãoe considerar como seção final aquela que é a maior dentre todas as obtidas.Especial atenção deve ser dispensada ao dimensionamento de condutores em circuitos onde haja a presença de harmônicas. Esse assunto é abordado noitem 6.2.6.2.5 da NBR 5410/2004.



SEÇÃO MÍNIMA (NBR 5410:2004 6.2.6)



SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO

Conforme 6.2.6.2 da NBR 5410/2004, o condutor neutro deve possuir, no mínimo, a mesma seção que os condutores fase nos seguintes casos:• em circuitos monofásicos e bifásicos;

• em circuitos trifásicos, quando a seção do condutor fase for igual ou inferior a 25mm²;

• em circuitos trifásicos, quando for prevista a presença de harmônicas.Conforme 6.2.6.2.6 da NBR 5410/2004, apenas nos circuitos trifásicos, é admitida a redução do condutor neutro quando as três condições abaixo foremsimultaneamente atendidas:• quando a seção do neutro for no mínimo igual a 25mm²;• caso a máxima corrente susceptível de percorrer o neutro seja inferior à capacidade de condução de corrente correspondente à seção reduzida do condutor neutro;• quando o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes.Os valores mínimos da seção do condutor neutro nestes casos estão indicados na tabela a seguir.



Seções dos condutores Fase (mm²)Seção mínima do condutor Neutro (mm²)
De 1,5 a 25mm²Mesma seção do condutor Fase
3525
5025
7035
9550
12070
15070
18595
240120
300150






O CONDUTOR DE PROTEÇÃO (FIO TERRA):
A NBR 5410/2004 recomenda o uso de condutores de proteção (designados&nbsp;
por PE), que, preferencialmente, deverão ser condutores isolados, cabosunipolares ou veias de cabos multipolares. A tabela&nbsp; indica a seção mínima do condutor de proteção em função da seção dos condutores fase do circuito. Em alguns casos, admite-se o uso de um condutor com a função dupla de neutro e condutor de proteção. É o condutor PEN (PE + N), cuja seção mínima é de 10mm², se for condutor isolado ou cabo unipolar, ou de 4mm², se for uma veia de um cabo multipolar (NBR 5410:2004 6.4.3.4).





 
 
 
 
 
  body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Liberation Sans"; font-size:x-small }
  a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em;  } 
  a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em;  } 
  comment { display:none;  } 
 
 





 
 

  Seções dos condutores Fase (mm²)
  Seção mínima do condutor de Proteção (mm²)
 

  1,5
  1,5 (mínima)
 

  2,5
  2,5
 

  4
  4
 

  6
  6
 

  10
  10
 

  16
  16
 

  25
  16
 

  35
  16
 

  50
  25
 

  70
  35
 

  95
  50
 

  120
  70
 

  150
  95
 

  185
  95
 

  240
  120
 

  300
  150
 

  400
  240
 

  500
  240
 

  630
  400
 

  800
  400
 

  1000
  500
 



SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR FASE

&nbsp;Normalmente se considera fase, condutor vivo ou carregado os condutores de um sistema trifásico onde o neutro acompanha o equilibrio do sistema, ou onde não existem índice relevante de corrente harmônica. Em situações adversas a estas, ou onde existe em pelo menos uma delas, o neutro tambem é considerado condutor carregado( vide item 6.2.5.6.1 da NBR 5410). Destaco aqui esta informação, pois é um conceito importante para compreendermos a classificação postas pela tabelas.






&nbsp;Por uma questão de visualização, não irei dispor das tabelas aqui, mas deixarei um link para baixar os PDF's, de maneira mais cômoda. 








Tabelas de Dimensionamento de cabos