Medidas de Tensões Domésticas
Autor: Manutenção Elétrica no Lar | Publicado: 2011-11-01T12:08:00-02:00


Este teste consiste em  medirmos tensões de 110 ou 220v em redes domésticas e identificarmos a tensão  das tomadas de força.
Com o procedimento descrito, podemos descobrir os  pontos em que a tensão é de 110v ou 220v numa instalação elétrica e  eventualmente detectar problemas de funcionamento, fusíveis abertos, chaves com  defeitos, etc. A medida é direta e pode ser feita com qualquer tipo de  multímetro.
Primeiramente devemos colocar o multímetro na escala de tensão  alternada(volts AC ou Ca) que permita ler 110v ou 220v, e tenha como valor  máximo pelo menos 250v.      Depois devemos encostar as pontas de prova do  aparelho entre os pontos que desejamos saber a tensão como mostra a fig.  11.



Quando efetuarmos a medição, podemos até encontrar uma certa diferença, ou seja  nem sempre encontraremos 110 ou 220v precisos, pois a tensão da rede pode  variar; no caso de 110v podemos encontrar entre 95 e 120v e no caso de 220v,  entre 200 e 240v.
Podemos encontrar leituras de tensão nula, para o caso  de instalações com fusíveis abertos (queimados) ou fios  interrompidos/desligados. Leituras com valores muito abaixo dos 110v ou 220v,  conforme a rede, para instalações com problemas (curtos, ligações erradas,  etc.).
Um tipo de problema que pode afetar a tensão, é um eventual curto  com as paredes do condutor metálico, conforme mostra a fig.  12.
&nbsp;
Neste caso do curto, a tensão encontrada na tomada deve  estar abaixo da normal, principalmente quando algum aparelho for ligado; uma  lâmpada ligada a esta tomada deve acender com brilho reduzido. Atente que este  problema causa um considerável aumento no consumo de energia elétrica, devendo  ser eliminado o mais rápido possível. Verifique se mesmo com todos os aparelhos  de sua casa desligados, o relógio de energia ainda continua girando, é sinal de  que pode haver um problema desse tipo na sua instalação.
Este tipo de  teste (verificação de tensão) é importante para se verificar se uma tomada está  com a tensão normal ou se em determinado horário, sua residência recebe uma  tensão anormal . Tolerâncias de até 10% da tensão, para mais ou para menos são  aceitáveis. 
Com relação a valores anormais de tensão, lembramos que as  oscilações  numa rede podem ocorrer pôr diversos motivos:

1) No  horário de pico (das 18 às 20 horas) quando o consumo de energia de uma região  aumenta devido ao numero de lâmpadas, eletrodomésticos, e outros aparelhos  ligados ser maior que em outros horários. Quedas para valores como 90 ou 95V  numa rede de 110V, indicam a necessidade de um estabilizador apropriado.
A  medida neste caso, deve ser feita neste horário. Nos televisores, a queda de  tensão se manifesta na forma de redução no brilho e tamanho da imagem (existem  televisores com fontes reguladas internas que isso não ocorre) e nas geladeiras  e outros aparelhos com motores, ocorre a dificuldade na partida fazendo muito  barulho e até queimando devido a baixa tensão.     2) Pelo próprio aumento de  consumo, na instalação local da casa que no caso é imprópria para suportar  cargas elevadas, há a queda de tensão. É o que ocorre quando a queda se  manifesta no momento da ligação de chuveiros ou torneiras elétricas, ou ainda de  muitas lâmpadas e eletrodomésticos ligados juntos. Se a queda de tensão ocorrer  pôr esse motivo a instalação deve ser refeita com fios de bitolas maiores (mais  grossos) apropriados, e se existirem diversas moradias na mesma instalação, deve  ser prevista a separação com caixas de distribuição independentes e devidamente  protegida pôr fusíveis.      Deve ainda ser previsto um horário de uso dos  eletrodomésticos de maior consumo, de maneira a não serem ligados todos  juntos.    3) No horário de menor  consumo, a tensão pode subir além de valores normais suportados pelos  eletrodomésticos, caso em que pode ocorrer sua sobrecarga. Excesso de tensão  reduz a vida útil de lâmpadas incandescentes, pôr exemplo. Brilho anormalmente  forte de lâmpadas comuns ou aquecimento excessivo de certos eletrodomésticos  pode ser indicativo de sobretensão.    4) Pôr último temos também o  caso de fios decapados encostando em tubos condutores ou outros fios, caso em  que anormalidades de tensão podem ocorrer nos pontos que estes fios alimentam.  Uma tensão anormalmente baixa em apenas uma tomada ou série de tomadas de uma  instalação, pode indicar que o fio correspondente está apresentando fugas para  terra .