Aquecedor solar para Residências
Autor: Paulo Roberto | Publicado: 2012-09-11T07:49:00-03:00


Aquecedor solar 
para Residências

Um sistema básico de aquecimento de água por 
energia solar é composto de coletores solares (placas) e reservatório térmico 
(Boiler). 


Para que seu sistema de aquecimento 
solar funcione corretamente e lhe proporcione conforto e economia de energia, 
observe os tipos de sistemas abaixo e como deve ficar sua instalação.


Sistemas por Circulação 
Natural (Termosifão)


  





Em sistemas de aquecimento solar com 
circulação natural ou termossifão, a circulação de água entre os coletores e o 
reservatório ocorre sem o auxílio de uma bomba hidráulica, para que isso ocorra 
é necessário que a instalação respeite alguns critérios:



Avaliar a orientação e a área 
disponível no local onde irão ser instalados os coletores solares.
Os coletores solares deverão estar 
orientados sempre para o Norte Geográfico ou com um desvio de no máximo 
20º.
A instalação pode ser feita 
diretamente sobre o telhado que normalmente possui uma inclinação de 17º (30%) 
ou fixados em suportes para deixá-los com a inclinação ideal da sua localidade 
que é igual a latitude + 10º.
Respeitar os seguintes 
parâmetros.
As placas coletoras são responsáveis pela absorção 
da radiação solar. O calor do sol, captado pelas placas, é transferido para a 
água que circula no interior de suas tubulações de cobre.
O reservatório térmico, também conhecido por 
Boiler, é um recipiente para armazenamento da água aquecida. São cilindros de 
cobre, inox ou polipropileno, isolados termicamente com poliuretano expandido 
sem CFC, que não agride a camada de ozônio. Desta forma, a água é conservada 
aquecida para consumo posterior.
A caixa de água fria alimenta o reservatório 
térmico, mantendo-o sempre cheio. 









Em sistemas convencionais, a água 
circula entre os coletores e o reservatório térmico através de um sistema 
natural chamado termossifão. Nesse sistema, a água dos coletores fica mais 
quente e, portanto, menos densa que a água no reservatório. Assim a água fria 
“empurra” a água quente gerando a circulação. Esses sistemas são chamados da 
circulação natural ou termossifão. Vista 
frontal do sistema termosifão com instalação do boiler na condição de horizontal 
de nível.Sistema de Aquecimento 
Solar de Nível - Sauna Life  Sistema de Aquecimento Solar de Nível - 
Soletrol O sistema de 
circulação forçada segue a seguinte configuração:




Já um sistema de aquecimento solar 
bombeado, não é necessário que o coletor esteja abaixo do reservatório, pois 
quem promove a circulação de água entre os coletores e o reservatório é a bomba 
hidráulica.


O funcionamento da bomba é controlado 
pelo CDT - Controlador Diferencial de Temperatura - que avalia o momento correto 
para ligar o sistema. Ainda sim alguns parâmetros são importantes para o seu 
funcionamento:


Avaliar a orientação e a área 
disponível no local onde irão ser instalados os coletores solares.


Os coletores solares deverão estar 
orientados sempre para o Norte Geográfico ou com um desvio de no máximo 
20º.


A instalação pode ser feita 
diretamente sobre o telhado que normalmente possui uma inclinação de 17º (30%) 
ou fixados em suportes para deixá-los com a inclinação ideal da sua localidade 
que é igual a latitude + 10º. 



K2 - SISTEMA 
ANTI-CONGELAMENTO


Nos meses de inverno, 
muitos locais do Brasil estão sujeitos a temperaturas extremamente baixas 
fazendo com a água se congele ocasionando a ruptura dos sistemas de aquecimento 
solar convencionais.


O princípio de 
funcionamento do K2 segue uma tendência mundial utilizada nos países com clima 
frio, como Canadá, Estados Unidos e países da Europa. O K2 é um sistema de troca 
indireta, ou seja, o fluido que circula pelo coletor solar não é mais a água e 
sim o Heliotherm.


O Heliotherm é um fluido 
de qualidade alimentícia e atóxico que não se congela em baixas 
temperaturas.Esquema de 
ligação 
Volume necessário de 
heliotherm (em litros) para temperatura até -10ºC Observações:- 
Válido para uma distância de até 15 metros entre os coletores e o reservatório, 
acima deste tamanho, acrescentar 1 litro de Heliotherm a cada 10 metros;