Nobreak central ou individual?
Autor: Edno Barbosa | Publicado: 2008-02-05T01:12:00-02:00






Introdução
Uma dúvida que vêm se tornando cada vez mais comum no mercado de informática, diz respeito à aplicação do tipo de Nobreak há uma rede informatizada. O usuário geralmente busca saber se é melhor utilizar um Nobreak central para alimentar toda a rede ou Nobreak´s individuais alimentando cada ponto da rede.
Uma análise técnica, puramente desprovida de interesses comerciais e que desconsidere os aspectos de economia, não satisfaz o usuário de informática, pois, nos dias atuais, os valores envolvidos nos investimentos poderão ser decisivos para a aquisição de produtos de tecnologia avançada; tão pouco se fará satisfatória, a análise que envolva apenas o aspecto econômico, pois, afastará, de plano, a segurança de todo o sistema informatizado.
Façamos, portanto, uma análise com o olhar voltado para os dois aspectos: técnico e econômico. Da mesma forma, consideraremos o sentimento analítico aquisitivo por parte do cliente-investidor e do cliente-usuário.


Conhecendo as Necessidades
No primeiro momento, o que mais importa, é conhecer a natureza e a importância dos serviços que serão executados pelos equipamentos informatizados do cliente. Definir a amplitude do problema que a interrupção da energia provocará aos trabalhos desenvolvidos, bem como, as suas consequências indiretas aos demais departamentos da empresa, aos clientes e à sociedade em geral. Em muitos casos, o cliente possui um só equipamento de valor econômico reduzido, mas o trabalho realizado poderá ser de grande importância.


Num segundo momento, interessa-nos conhecer os equipamentos que serão protegidos da interrupção da energia; ou seja, a quantidade e o valor econômico dos equipamentos envolvidos.


Num terceiro momento, dimensionamos a autonomia desejada pelo cliente, ou seja, o tempo mínimo necessário para que seus equipamentos permaneçam em funcionamento durante a ausência da energia elétrica. Neste aspecto, é muito importante conhecer a qualidade da energia elétrica que atende a região levantada, a frequência e o tempo médio das interrupções, os picos e oscilações da energia elétrica.


Dos Nobreak´s Individuais ou para uso semi-profissional
Os Nobreak´s individuais possuem preços mais acessíveis e possuem, como principal vantagem, a aquisição parcelada, ou seja, de acordo com a ampliação das necessidades. Mas cuidado...ao ultrapassar a quantidade de 10 equipamentos instalados, individualmente, os custos com manutenção poderão indicar a hora da substituição por um Nobreak central.


Outra desvantagem que deverá ser analisada é a administração do problema, ou seja, estes equipamentos, por possuírem tecnologia mais simplificada e, portanto, mais suscetíveis a defeitos, visitam a assistência técnica em média 2 vezes ao ano. É muito comum, portanto, um Nobreak de uso individual visitar a assistência técnica dentro do prazo da garantia legal.


Diferentemente do que ocorre no mercado, estes equipamentos não foram projetados para alimentar uma rede elétrica de computadores, onde os pontos alimentados partem de um No Break projetado para uso individual.


Estes equipamentos são projetados para pequenas autonomias que variam de 10 e 30 minutos. Utilizando-os dentro desta faixa de autonomia para alimentação de cargas individuais e pontuais os resultados serão satisfatórios.


Vantagens:
- Preços acessíveis em função da tecnologia simplificada.
- Permite investimento parcelado de acordo com o crescimento do sistema.
- Paralisação pontual do sistema caso um ou outro Nobreak apresente defeito.


Desvantagens:
- Custo elevado de manutenção em função do alto índice de defeitos.
- Dificuldade de administração de defeitos em quantidades acima de 10 unidades.
- Limitação de autonomia no máximo 20 minutos em função da limitação do carregador de baterias.
- Não permite alimentar equipamentos que possuam motores, transformadores, iluminação etc.
- Não é aconselhável sua utilização em locais alimentados por Grupo Motor Gerador, pois, não funcionam adequadamente, uma vez que, na presença deste, transfere para carga os ruídos oriundos da alimentação.


Configurações de Mercado:
- São encontrados nas potências de 0,4 Kva a 3 Kva e as potências mais comuns são: 600 VA (0.6 Kva), 1200 VA (1.2 Kva), 2000 VA (2 Kva) e 3000 VA (3 Kva).
- Geralmente possuem baterias internas para autonomia média de 5 a 10 minutos.


São Indicados para:
- Computadores domésticos e pequenos escritórios ou, ainda para equipamentos específicos.
- Sistemas ou usuários que possuem equipamentos mais simples, de baixo valor econômico.
- Para usuários que não exigem grandes autonomias e que o prazo de salvar e desligar o equipamento seja suficiente.
- São equipamentos para conexão ponto a ponto, ou seja, um No Break para cada equipamento.
- Para usuários que não possuem Grupo Motor Gerador como fonte alternativa à energia elétrica da concessionária.
- Para usuários que não pretendem interligar mais de 6 micros computadores em um só No Break.
- Para usuários cuja interrupção do funcionamento não resulta em grandes prejuízos diretos ou indiretos aos clientes e à sociedade, ensejando um re-trabalho de consequências danosas ou a perda definitiva do procedimento que se encontrava em andamento no momento do desligamento.
- Ideal para alimentar somente equipamentos que possuam fontes chaveadas, tais como, vídeos, computadores etc.


Principais Marcas:
- NHS, SMS, SENUS, Microsol, APC, Rag Tech, Enermax, BMI, Force Line, Lark etc.


Nobreak´s Centrais ou para uso profissional
Os No Break´s Centrais possuem, como principal desvantagem, o preço de aquisição se, comparados aos preços dos Nobreak´s individuais.
Possuem como principal vantagem a proteção dos equipamentos a ele conectados, pois, isolam a rede elétrica da concessionária, gerando e controlando sua própria energia que alimentará as cargas.
Uma outra vantagem que podemos citar é a do baixo índice de defeitos, pois, um Nobreak central, com raras exceções, funciona sem defeito por mais de 3 anos, ou seja, até o momento da substituição das baterias por desgaste natural.


Vantagens:
- Garante melhor proteção das cargas por isolação e geração própria da energia que será entregue à carga.
- Pode ser utilizado para grandes autonomias, pois, seu carregador é projetado para alimentar grandes quantidades de baterias.
- Permite alimentar de sistemas de informatizados, uma grande variedade de cargas, tais como, motores, transformadores, iluminação, etc.
- Permite ser alimentado por Grupo Motor Gerador.
- Baixo custo de manutenção.


Desvantagens:
- Custo elevado de aquisição.
- Possibilidade remota, mas possível, de paralisação total do sistema em caso de defeito grave que não permita o funcionamento de outras duas fontes alternativas do próprio Nobreak que são dotados de chave de by pass automático e de by pass manual.


Configurações de Mercado:
- São encontrados nas potências de 1.5 Kva a 20 Kva Monofásicos e Tri-Monos e de 25 a 800 kVA na configuração Trifásica.
- As potências mais comuns são: 3, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 Kva etc.
- Geralmente possuem baterias externas ao próprio gabinete, pois, podem ser utilizados para interligar um ou mais bancos de baterias em paralelo.


São Indicados:
- Para usuários que possuem equipamentos de considerável valor econômico.
- Para usuários que possuem servidores de rede profissionais.
- Para usuários que necessitam de grandes autonomias.
- Para usuários que utilizam Grupo Gerador de Energia como fonte alternativa à energia elétrica da concessionária.
- Próprio para alimentar equipamentos interligados em uma mesma rede elétrica.
- Para usuários que possuem mais de 10 Micros em sua empresa, onde a frequência de defeitos e o custo de manutenção dos equipamentos individuais tornam-se onerosos.
- Para usuários que não podem sofrer interrupção durante o funcionamento, pois, a interrupção momentânea ou a paralisação das atividades dentro do horário de atendimento, resulta em grandes prejuízos diretos ou indiretos aos seus clientes e à sociedade, ensejando perda de produtividade, de faturamento ou, ainda, de riscos à vida humana.
- Corretamente dimensionados, são ideais para alimentar equipamentos com carga indutiva, tais como, motores, transformadores, lâmpadas etc.


Principais Macas:
- APC, SENUS, Lacerda, SMS, Logmaster, Engetron, CP Eletrônica, RTA, PHD, CM, Amplimag etc.


A aplicação destes parâmetros no momento da aquisição ou mudança da estrutura já em funcionamento, são condições básicas para se obter os melhores resultados na utilização de um ou de outro tipo de equipamento, uma vez que, ambos os tipos, foram projetados para atender as exigências do mercado, no entanto, há que se respeitar as limitações técnicas de cada tecnologia.
Levando-se em considerações questões básicas acima e, excetuando situações atípicas que poderão superar as análises prévias, estaremos seguros para definir a melhor aplicação.


Uma outra dúvida que vêm se tornando cada vez mais comum no mercado informatizado, diz respeito à aplicação que seria mais vantajosa: um único No Break Trifásico ou de 3 Monofásicos que, somados fornecerão a potência total desejada ao sistema.
Mas este assunto será tratado em outro artigo...



Edno BarbosaCREA 4680 /&nbsp;OAB 25.839É Consultor Técnico especializado em Sistemas de EnergiaFormado em Eletrotécnica&nbsp;pela Escola Técnica Federal de&nbsp;

Goiás e em Direito pela Unigoiás Anhanguera com atuação&nbsp;

neste seguimento desde 1989. Eletrotécnico pela Universidade&nbsp;

Federal de Goiás e Responsável Técnico da Empresa Nobreakciajunto ao CREA/GO.email: ednome@gmail.com / 62 9 9688 6038