Fieldbus Foundation - Parte 6
Autor: Márcio Frisso Santos | Publicado: 2014-10-05T13:49:00-07:00


BLOCOS FUNCIONAIS FF



As aplicações
do Bloco Funcional são definidas como aplicações de planta ou de fábrica que
desempenham um ou mais monitoramentos automáticos e funções de controle. Os
Blocos Funcionais representam as funções&nbsp;
de automação básicas, que são executadas por aplicações do bloco
funcional. Cada bloco funcional processa parâmetros de entrada, de acordo com
um algoritmo específico e um conjunto interno de parâmetros de controle. Eles
produzem parâmetros de saída, que estão disponíveis para uso dentro da mesma
aplicação de bloco funcional, ou em outras aplicações de bloco funcional.&nbsp; 

As saídas do
Bloco Funcional podem ser ligadas às entradas de outros blocos funcionais. Cada
ligação indica que um parâmetro de entrada de um bloco funcional obtém seu
valor de um parâmetro específico de saída de outro. Enquanto blocos funcionais
“puxam” seus valores de blocos anteriores, no qual o bloco controla o “puxar”,
há uma dependência das características das comunicações subjacentes.

A seguir
veremos os principais blocos funcionais de instrumentos fieldbus.



BLOCO RESOURCE



Este bloco
contém dados que são especificados para o hardware que é associado com o
recurso. Todo dado é modelado como interno, assim não há links para este bloco.
Este conjunto de parâmetro é planejado para ser o mínimo requerido para a
Aplicação do Bloco Funcional associado com o recurso no qual ele consiste.



BLOCO TRANSDUCER DE ENTRADA



Responsável
por ler os valores do elemento primário de medição como pressão, temperatura,
nível, etc e torná-lo disponível para o bloco AI (Analog Input). Também nesse
bloco defini-se a escala de engenharia da variável a ser apresentada e range do
instrumento.



BLOCO TRANSDUCER DE DIAGNÓSTICO



Este bloco
transdutor provê as seguintes características:





Medição online do tempo de execução do bloco;




Revisão de Hardware;




Revisão de Firmware;




Número Serial do Equipamento;




Número Serial da placa principal.







BLOCO TRANSDUCER DISPLAY



O transdutor
de display é responsável por mostrar na tela do LCD a variável escolhida quando
está no modo monitoramento, ou um menu configurado quando no modo de ajuste
local. O transdutor de display é completamente configurado via&nbsp; software de configuração. Em outras palavras,
o usuário pode selecionar as melhores opções para ajustar à sua aplicação.



BLOCO ANALOG INPUT (AI)



O bloco de
entrada analógica obtém os dados de entrada do Bloco Transdutor, selecionado
pelo número do canal e torna-o disponível para outros blocos funcionais através
das suas saídas.&nbsp; O esquemático do bloco
pode ser visto na figura 31.





Figura 31 – Esquemático do Bloco AI





BLOCO ENTRADA DISCRETA (DI)



O bloco DI
obtém o dado da entrada discreta do bloco transdutor e torna-o disponível para
as saídas de outros blocos funcionais. O esquemático do bloco pode ser visto na
figura 32.





Figura 32 – Esquemático do Bloco DI



BLOCO PID



O bloco PID
oferece alguns algoritmos de controle que usam os termos Proporcional, Integral
e Derivativo. O esquemático do bloco pode ser visto na figura 33.







Figura 33 – Esquemático do Bloco PID





BLOCO ARITIMÉTICO



O propósito do bloco ARTH é ser usado no cálculo das
medições de combinações de sinais dos sensores.



BLOCO CONSTANTE – CT



O Bloco funcional Constante gera valores constantes para
usar nos parâmetros de entradas de outros blocos. Ele pode também ler e
escrever em parâmetros internos de outros blocos dentro do mesmo equipamento.



BLOCO ANALOG OUTPUT (AO)



O Bloco de
Saída Analógico é um bloco funcional usado pelos equipamentos que trabalham
como elementos de saída em um loop de controle, como válvulas, atuadores,
posicionadores, etc. O bloco AO recebe um sinal de outro bloco funcional e
passa seu resultado para um transdutor de saída através de um canal interno de
referência. O esquemático do bloco pode ser visto na figura 34.







Figura 34 – Esquemático do AO




Bom pessoal, por enquanto é só, aguardem a próxima postagem com a continuação desse tema e comentem e compartilhem com seus amigos. Siga-me no Twitter @marcio_frisso .Segue abaixo as referências desse assunto:



www.fieldbus.org&nbsp;– Site da Fieldbus Foundation
www.smar.com.br&nbsp;– Fabricante de Equipamentos Fieldbus
www.sense.com.br&nbsp;– Fabricante de Caixas de Junção
www.poliron.com.br&nbsp;– Fabricante de Cabos
Norma ANSI/ISA – S50.02
Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicação, 2008.