ELE - 56 - AULAS DIGITADAS
Autor: Leis de Deus | Publicado: 2010-07-20T17:31:00-07:00

CIAGA – CENTRO DE FORMAÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHAELE – 55Prof.: P. PintoAluno: Humberto – Mat.: 09CIAGA, 09/06/2010COMANDO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA- Circuito YΔ-Fusíveis-Relé Térmico-Fusível com retardo.-Relé c/curva de retardo-Tensão de Passo-A tensão de distribuição pelos consumidores estão elementares   -13800 kw  -135 KwCIAGA, 07/07/2010-Relé Térmico de Proteção Contra Corrente de Cobrecarga-Fator de Demanda-Intertravamento-Corrente de pico5xIn= 5In7xIn = 7InSECCIONADORESNota:Seccionadores abrem e fecham o circuito sem carga mas, devem suportar as In(corrente nominais do CKT assim como as sobrecorrentes ) sem danos . Estes têm duas posições definidas (on/off) e podem ser travadas nessas posições p/evitar manobras erradas. Os seccionadores não devem ser acionados(fechados) quando o circuito em que ele está inserido apresenta curtocircuito. Deve antes ser eliminado o defeito.Nota:DPSA  - Dispositivo de Proteção contra Surto AtmosféricoINTERRUPTORESChaves de operação manual com possibilidade de possuir desligamento elétrico, com duas posições definidas ( ON/OFF). Abre e fecha CKTS com carga mas, não em curto. Se forem adicionados fusíveis, protegem também contra curtocircuito.Em OFF os fusíveis estão desenergizados.CONTATORESInterruptores com capacidade de estabelecer e interromper uma corrente de carga em nº muito grande de vezes, com comando não manual. Uma bobina gera um campo magnético que desloca uma haste com contatos, mudando sua condição (ON/OFF), similar ao eixo em um solenóide. É largamente empregado em circutos de comando(com ou sem  eletrônica).Exemplo:-IEC . 947- AC – Corrente Alternada-DC – Corrente ContínuaCIAGA , 08/07/2010DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTEDISJUNTOR       - Térmico      - MagnéticoFUSÍVEL     - Normal    - Com RetardoDEFINIÇÕES:FUSÍVEIS: Dispositivo de segurança e proteção que, pela fusão de um ou mais componentes especialmente porjetados e dimensionados, abre o circuito no qual está inserido (série) e interrompe a corrente quando esta supera um determinado valor por um determinado tempo. Suas partes são:-Base-Corpo-Terminais-Elo fusível-Porta fusível-Material de Extinção de ArcoELO FUSÍVELÉ a parte que irá se fundir e que, nos fusíveis que aceitam substituição, será substituída.TENSÃO NOMINAL (Vn)É o valor eficaz da máxima tensão sob a qual é garantida a operação correta do fusível ( consegue interromper o circuito) CORRENTE NOMINAL (In)Valor eficaz da máxima corrente que pode passar permanentemente pelo fusível sem causar sua alteração ou aquecimento acima dos valores normatizados. Possui normalmente este valor marcado em seu corpo. CATEGORIA DE UTILIZAÇÃOG – Faixa completa (normais)A – Aceitam sobrecorrentes momentâneas ( com retardo). (valores múltiplos do especificados) CLASSE DE OPERAÇÃODesigna a categoria de utilização em conjunto com a carga.g R    – semicondutoresg B    – instalação de mineraçãog L    – condutores (fios e cabos)g TR – transformadoresa R   - semicondutores           (Id ≥ 2,7 ≤ In)a M – motores ( Id ≥ 4 In)Obs.:O fusível uma vez acionado tem que ser substituído. Sua confiabilidade é superior.Os fusíveis ( ou disjuntores) tem que abrir em corrente menor que o fio suporta.FUSÍVEIS NH:  BIAXA TENSÃO -(NIEDERSPANUNGS)ALTA POTÊNCIA –(HOCHLEITUGS)Possuem contato tipo lâmina para encaixe. São fusíveis com terminais expostos e destinados a uso em anéis com pessoal autorizado.Os fusíveis com encaixe mais rápido para troca que os parafusados e possuem punho próprio para essa faina. Montados como facas em um seccionador eliminam a série com fusíveis exerno diminuindo espaço. São fabricados para correntes até 1250 Ampéres em 500 Volts AC e ou 250 V AC.Os fusíveis NH tem indicador de operação, que é constituído por um fio fino paralelo com ELO FUSÍVEL e a indicação é feita por um pistão ou bandeira.CIAGA, 12/07/2010FUSÍVEL TIPO D (DIAZED OU GARRAFA)Contato feito pelas pontas (até 63 A) e até 500V.Elo fusível em prata ou cobre prateado e enchido com quartzo granulado com corte A e G.Obs.:Bulbos das lâmpadas halógenas MVW e sódio  Quartzo, muito calor, gordura da mão marca diminuindo o tempo de vida útil. O fusível tipo NEOZED segue a mesma norma, apesar de ser de tamanho menor.Obs.:TEM – Minuteria de TransporteNREG –NR 30NR 34CATEGORIA :g G  Corte normal. Para semicondutores empregamos fusíveis do tipo:AR e GR (R de semicondutor)RELÉ TÉRMICOÉ colocado em série com a carga a ser protegida. Ao passar uma sobrecorrente durante um determinado tempo, o elemento sensível se deforma e desliga o contato. Normalmente aceitam ajustes (dentro de certa faixa), possuem botão de teste e botão de rearme. Como também contatos auxiliares (NO/NC).CIAGA, 20/07/2010RELÉ PARA COMANDO  Funciona semelhante a uma contatora, onde a corrente aplicada à bobina de comando fecha ou abre os contatos.Normalmente é menos resistente que a contatora.Relé Temporizaor  Permite um atraso programado entre o acionamento da bobina e a mudança do contato. (Tanto na partida como na parada ou desarme)Relé de Falta de FaseDesliga um contato ao perceber a falta de qualquer fase. Relé de Subtensão e sobretensão Desliga.Obs.:CLP - Comando Lógico Programável. Substitui vários sistemas de comando. Possui; em nível lógico vários tipos de relés  temporizadores, contatores e lógica de comando (várias, mas quase todos aceitam ladder).CIAGA, 28/07/2010COORDENAÇÃO DE PROJETOQuando projetamos uma proteção para circuitos elétricos contra sobrecorrente, procuramos montar o sistema de modo que quando ocorrer a a falha a menor parte possível do sistema seja desligado, não alterando o resto do sistema.Por exemplo, se a bomba I prender o eixo, espera-se que a proteção dela (Relé Térmico) desarme antes que o disjuntor que alimenta o ramal desarma , desabilitando as outras bombas. COMANDOS ELÉTRICOS SÃO ESQUEMAS ONDE PODEMOS COMANDAR CARGAS A DISTÂNCIA, FAZER SINCRONISMO DE ACIONAMENTOS, INTERLIGANDO PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES, OTIMIZANDO O CONSUMO E ATÉ AUTOMATIZAR OS SISTEMAS. EXISTEM DEZENAS DE SOLUÇÕES JÁ PRONTAS COM CONTATORAS (VIDE ARQUIVO), AS QUAIS PODEM TER SUA PARTE DE COMANDO SUBSTITUÍDA POR UM CLP, PERMITINDO QUE COMPUTADORES SUBSTITUAM COMANDOS MANUAIS.CHAVE ESTRELA TRIÂNGUOSeu objetivo é “aliviar” a linha do excesso de consumo durante a partida de um motor elétrico. Está sendo substituída pelo soft-start. E principalmente pelo inversor de freqüência, devido a sua amplitude de recursos e facilidade de ligação com sistemas computadorizados.Sistemas com microprocessador: