ILUMINAÇÃO COMERCIAL - PERFILADOS
Autor: Alexandre Calado | Publicado: 2012-11-12T10:21:00-02:00

QUE SE FAÇA A LUZ


Ao vermos a iluminação de um estabelecimento acesa comumente não nos preocupamos em saber como se chegou a esse resultado.

Mas aqueles que participam desse tipo de processo são críticos atentos aos detalhes.

Muitas são as formas possíveis para tal, no entanto deve haver um acompanhamento conciso e profissional dos envolvidos a fim de garantir uma instalação segura e funcional.


Muito comum, são algumas pessoas questionarem a disposição e forma de execução dos trabalhos, principalmente quando estão envolvidas com os valores do projeto. Contudo todo projeto segue técnicas e normas que devem ser respeitadas e apreciadas.

Todo trabalho deve ser otimizado, para tanto além das revisões de projetos durante a execução dos trabalhos o "As-built" no final da obra é muito importante para transpor as adequações á documentação da obra, bem como aos novos projetos, e á medida em que a experiência se acumula temos um rendimento maior nas etapas do serviço.

Segue então alguns comentários sobre os principais componentes e trabalhos envolvidos na etapa de infra-estrutura elétrica e de lógica onde concorrem circuitos de antena, áudio, CFTV, além dos circuitos elétricos.
Esse trabalho em especial teve um grau de dificuldade relativamente alto devido ao prédio ter um pé direito de 9m no pico sendo que a parte livre de interferência para os andaimes era abaixo de 6 metros.


Como cada lance do andaime é de 1 metro, somando os 35 cm das rodas as torres ficam com 5,35m, ou 6,35m, ou 7,35, e mantém essa proporção. Dessa forma em todos os vãos de treliças que tínhamos que ultrapassar descíamos as peças até chegar a cinco lances (5,35m). Na maior parte dos trechos os trabalhos eram realizados com 6 ou 7 metros de altura.


A segurança dos profissionais envolvidos nesse tipo de trabalho deve ser constantemente monitorada, não esquecendo as tarefas de içamento de carga.

O custo de equipamentos como corda e cinto de segurança não é alto, principalmente em relação á praticidade e á valorização da vida humana e deve sempre ser encarado como um investimento. A falta de investimento  e a banalização desses itens deve ser considerada acima de tudo um desrespeito com os profissionais e a própria condição de gestor. Além de ser crime perante a justiça do trabalho e civil.

Além dos treinamentos referentes á área como NR-10, a orientação pelo líder da equipe é fundamental para estabelecer uma métrica de trabalho capaz de minimizar os riscos.Todo tempo gasto em planejamento é claramente satisfatório e determinante na contenção de imprevistos e acidentes, que mesmo assim causam algumas surpresas e quase sempre por falha humana.


A utilização de andaimes apropriados é uma questão das mais importantes. Esse foi um dos fatores de maior desgaste da equipe.


Apesar de não oferecer riscos estruturais, no que se refere ao deslocamento das torres, a má conservação das rodas era um agravante, além da desmontagem das peças ser difícil, havia um uso demasiado da força e da marreta, o que sempre é motivo de apreensão quando se está no alto.
Para manter a estrura de calhas e perfilados na altura necessária (5,80m), foram utilizados vergalhões de 5/16" sustentados por um dispositivo apresentado como "jacaré", peça fundamental nesse trabalho já que a estrutura do telhado era toda feita de cantoneiras ou de vigas tipo"U" em posições variadas.
Para otimizar a fixação do vergalhão era necessário a todo lance entre as travessas do telhado fazer a regulagem do nível e altura dos ganchos.

Uma ferramenta fundamental para esse trabalho é o nível laser.

Basta imaginar que na falta do nível laser, teríamos que esticar uma linha no sentido dos perfilados, no entanto as travessas da estrutura do telhado são perpendiculares a estas,e para seguir a linha passando de um vão para o outro seria necessário desmontar no mínimo 2 lances do andaime. São 6 lances de telhado e 7 linhas de perfilados e calhas entre elétrica e lógica. Seria menos trabalhoso tirar e esticar a linha a cada lance longitudinal dos perfilados para correr o andaime de lado (no mesmo vão de telhado) do que armar e desarmar as peças do andaime.

O alinhamento do telhado também era comprometido pela irregularidade da lateral do terreno que era levemente curvo e acompanhado pelas paredes.

Tinhamos trechos em particular que além de sustentar a linha de calhas seriam pendurados televisores, dessa forma foram necessários reforços na sustentação acrescentando um vergalhão para cada televisor.
Os trabalhos mais difíceis eram relacionados á montagem do conjunto de ganchos.

Foram instalados cerca de 120 ganchos dos quais a cada 4 ou 6 peças era necessárias desmontar dois ou três lances do andaime para remanejá-lo.


A maior parte do tempo gasto e do desgaste da equipe, se deu pela montagem e desmontagem dos andaimes. Na ultima semana foram trazidos andaimes daquele tipo “classe A", o que facilitou o desdobramento dos trabalhos possibilitando até uma jornada maior sem onerar o físico e o emocional dos colegas.

Em trabalhos posteriores foi grandemente acentuada a exigência sobre a qualidade dos andaimes, apesar de geralmente serem realizados trabalhos a pouca altura
De um total previsto de 7 dias para instalação da infra estrutura de calhas e perfilados do andar térreo, foram gastos 8 dias apenas na instalação do conjunto de gancho / jacaré e vergalhão, utilizando duas torres de andaime com quatro integrantes no total.

A montagem das peças e conexões de calhas e perfilados não são segredo para a maioria dos profissionais e ajudantes da área.

No final dos trabalhos ainda trocamos dois perfilados inteiros (12m) que ficaram tortos pela ação dos outros andaimes (como a da pintura por exemplo) se enroscando neles. Faz parte.

Isso ocorreu depois de já instalada a fiação e as luminárias que não davam alinhamento por causa disso.

No final das contas tudo ficou alinhado e firme. O serviço calculado em 10 dias no total foi realizado em 17 dias, contando também com um aditivo nos trabalhos na ordem de 10%.

Como a logística de outros trabalhos também havia sido prejudicada por outros fatores, como mudanças no projeto, fornecimento de materiais (a obra foi em Campinas e alguns fornecedores eram em São Paulo) e até mesmo os feriados (entregas diversas), os da elétrica não prejudicaram o cronograma, ficando o cliente e a construtora satisfeita considerando as dificuldades além do previsto, porém não fora da realidade de uma obra tão dinâmica quanto esta.

Claro que as custas foram elevadas, mas não tive prejuízos e dividas relevantes. Não houve lucro, porém as soluções implantadas nesse projeto foram de grande valia não apenas para nossa equipe, mas como foi exclamado por outros, para toda a equipe da construtora e projetistas envolvidos.
No mais, a melhor seleção da mão de obra e o uso de ferramentas e acessórios de melhor qualidade e na quantidade necessária, são fatores que fazem a diferença na hora de encarar as tarefas que se apresentam por mais inesperadas que sejam.

O profissionalismo da equipe é que prevalece no final de cada missão com a certeza da satisfação não apenas do cliente, mas de todos os envolvidos nesse processo.