O desenvolvimento dos sistemas Elétricos de Potência e a sua importância para o desenvolvimento sócio econômico – Parte 3
Autor: Jorge Paulino | Publicado: 2012-04-01T20:37:00-03:00

Por Jorge Paulino
Engenheiro Eletricista e de Produção



Os Critérios de
composição para os Barramentos e seus arranjos nas
Subestações “SE’s”


Os tipos e características dos barramentos
são definidos de acordo com a forma de conexão entre linhas, transformadores e
cargas de uma subestação e são conhecidos como arranjo, e tendo como
finalidade, definir os critérios de projeto e instalação de uma ou mais SE.&nbsp;

Deve-se salientar que o número de
barramentos dependerá da&nbsp; importância da SE
e principalmente das consequências dos trabalhos de manutenção-corretiva ou
emergencial.













Deve-se salientar que o número de
barramentos dependerá da&nbsp; importância da SE
e principalmente das consequências dos trabalhos de manutenção-corretiva ou
emergencial.








Em um arranjo de SE, é necessário estudar e
simular todas as vantagens e desvantagens dos tipos e características dos
barramentos, a manutenção e os custos de implantação, a flexibilidade, a facilidade
de manobras, a continuidade, a confiabilidade operacional; sempre com o intuito
de uma maior continuidade de serviço.










Os principais
e mais utilizados tipos de barramentos, com suas vantagens e desvantagens.


Barramentos simples








Principais
  Vantagens

As instalações e as
  manobras de ligar e desligar circuitos alimentadores são extremamente
  simples, com custos de instalação e operação reduzido.

  
Principais Desvantagens

Falhas no
  barramento ou num disjuntor, resultam no desligamento da SE; a cada
  manutenção do disjuntor dos alimentadores será interrompido totalmente o
  fornecimento de energia para os consumidores correspondentes, e em caso de
  ampliação da SE, ela não pode ser realizada sem uma completa desenergização.

 


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Duplo
Barramento Simples








Principais Vantagens

Cada circuito tem dois disjuntores dedicados, existe uma flexibilidade de conexão de circuitos para a outra barra, qualquer disjuntor poderá ser retirado de serviço para manutenção com fácil recomposição de operação.

Principais Desvantagens

Custo mais elevado, na falha de um disjuntor ocorrerá perda da metade dos circuitos se não estiverem conectadas em ambas as barras.



Barramentos Simples&nbsp;Seccionado







Principais Vantagens

Maior continuidade no fornecimento, melhor facilidade de execução dos serviços de manutenção, e em caso de falha da barra, somente são serão desligados os consumidores ligados à seção afetada. Este arranjo é indicado para funcionar com duas ou mais fontes de energia.

Principais Desvantagens

Não se pode transferir uma linha de uma barra para a outra, a cada manutenção de um disjuntor deixará de fora de serviço a linha correspondente; é um esquema de proteção é mais complexo.





Barramentos Principal e de Transferência







 

  
Principais
  Vantagens

Custo inicial e final
  baixo, qualquer disjuntor pode ser retirado de serviço para manutenção e
  equipamentos podem ser adicionados e/ou retirados à barra principal sem
  maiores dificuldades.



  
Principais
  Desvantagens

Requer um disjuntor
  extra para a conexão com a outra barra, e suas manobras são relativamente
  complicadas quando se deseja colocar um disjuntor em manutenção.

A falha no barramento ou num
  disjuntor resulta no desligamento da SE.

 




Barramentos Duplo, um Disjuntor








 

  
Principais
  Vantagens

Permite flexibilidade
  com as barras em operação, e qualquer uma das barras poderá ser isolada para
  manutenção, permitindo a facilidade de transferência dos circuitos de uma
  barra para outra com o uso de um único disjuntor de manobras com chaves.

  
Principais
  Desvantagens

Requer um disjuntor de
  transferência para conexão com outra barra, sendo necessárias quatro chaves
  por circuito; a proteção do barramento pode causar a perda da SE quando esta
  operar com todos os circuitos num único barramento, uma falha no disjuntor de
  transferência pode colocar a SE fora de serviço.

 



Barramentos
Duplo, Duplo Disjuntor









 

  
Principais
  Vantagens

Usada principalmente em instalações
  de grande potência, possui um arranjo mais
  completo, permitindo uma maior flexibilidade e maior confiabilidade do
  sistema, pela continuidade de fornecimento.

  
Principais Desvantagens

Elevado custo de
  instalação e manutenção.



 



Barramentos
Duplo, com Disjuntor e Meio









Principais
  Vantagens

Chaveamento
  independente por disjuntor, com manobras simples; permite uma maior
  flexibilidade de manobra e uma rápida recomposição em caso de falha nos
  disjuntores adjacentes às barras de transferência, retirando-se apenas um
  circuito de serviço; qualquer uma das barras poderá ser retirada de serviço a
  qualquer tempo para manutenção sem a retirada dos circuitos de serviço.

Principais Desvantagens

Um disjuntor e meio por
  circuito, chaveamento e religamento automático envolvem demasiado número de
  operações, além do disjuntor intermediário e circuitos agregados.






Barramentos
em Anel









 

  
Principais
  Vantagens

Custo inicial e final
  baixo, com uma flexibilidade de manutenção nos disjuntores - qualquer
  disjuntor pode ser removido para manutenção sem interrupção da carga.

Necessita apenas um
  disjuntor por circuito, não utiliza barra principal e cada circuito é
  alimentado através de disjuntores e todas as chaves abrem os disjuntores.



  
Principais Desvantagens

Se uma falta ocorre
  durante a manutenção de um disjuntor o anel pode ser separado em duas seções,
  o religamento automático e circuitos de proteção são relativamente complexos.

Em caso de manutenção num dado
  equipamento a proteção deixará de atuar durante esse período e em caso de falha
  no disjuntor durante uma falta em um dos circuitos causará a perda de um
  circuito adicional, pois, um disjuntor já está fora de operação. Necessidade
  de equipamentos em todos os circuitos por não haver referencia de potencial
  neste arranjo, sendo necessário em todos os casos para sincronização, linha
  viva ou indicação de tensão.

 





Atualmente,
com o avanço dos sistemas digitais e a alta tecnologia, a automação de sistemas
vem ocupando um lugar de destaque no desenvolvimento tecnologico na Europa e
nos Estados Unidos, sendo atualmente implantados e desenvolvendo up grades
nos sistemas de distribuição do Brasil, principalmente nas usinas, subestações
e linhas de transmissão.

Assista os vídeos
no nosso canal através do http://engenharianodiaadia.blogspot.com/p/engenharia-em-videos.html







Os Arranjos de Barramentos
e suas características foram retiradas do Trabalho dos Alunos Márcio Rodrigues
- marcio@lactec.org.br,
e Júlio Carvalho - jcarvalho@hsbc.com.br &nbsp;para o Departamento Acadêmico de Eletrotécnica
- Engenharia Industrial Elétrica Subestações da LACTEC - Instituto de Tecnologia
para o Desenvolvimento e disponibilizados no Site ebah - http://www.ebah.com.br/
. 



Fotos e diagrama retirados
do Relatório de Visita de Estudo à Subestação de Sacavém – Lisboa/Portugal do ISEL,
através do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa / Departamento de
Engenharia Electrotécnica e Automação feita pelos Engenheiros Rui Pestana e Fernando
Matos – disponível em http://pwp.net.ipl.pt/deea.isel/ssenergia/Doc/Subestacao_de_Sacavem.pdf .









Autorizada a
reprodução total ou parcial deste Artigo, desde que citada a fonte. Vedada a
memorização e/ou recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de trechos
ou partes, em qualquer sistema de processamento de dados.