INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Autor: eletricidade carioca | Publicado: 2009-10-22T20:47:00-02:00



<!-- InstanceBeginEditable name="nota_texto" -->                    
Aplicações                      do Cobre / Instalações elétricasSegurança Elétrica                     As estatísticas do Corpo de Bombeiros apontam: as instalações                      elétricas inadequadas aparecem como uma das principais                      causas de incêndio no País, independe da região.                      Por isso nunca será demais afirmar que a estrutura                      dos sistemas elétricos merece ser cuidadosamente observada                      e compreendida, a fim de minimizar riscos e economizar energia.Quadro de luz: é a peça chave                      inicial das instalações elétricas. Deve                      ser metálico ou de material não-combustível,                      tanto na sua parte interna ou externa. Se o quadro de luz                      for antigo ou de madeira, por exemplo, é aconselhável                      trocá-lo o quanto antes.                     O quadro de luz não pode ser colocado em áreas                      "molhadas", como banheiro ou próximo de tanques                      e pias. Ele também precisa ter livre acesso, não                      devendo estar escondido no interior de armários. Recomenda-se                      ainda a distância de lugares onde haja instalações                      a gás. Uma faísca qualquer pode resultar num                      desastre fatal.                      Os quadros de energia devem ser protegidos por uma barreira                      que evite o acesso aos barramentos ou fios da instalação                      elétrica, evitando assim o choque elétrico.Disjuntores: apesar de haver a permissão                      de uso de alguns tipos de fusíveis, é recomendável                      que se use disjuntores como dispositivo de segurança                      contra sobre-cargas. Ele funciona como um guarda costas da                      instalação elétrica e desliga toda vez                      que sua capacidade é ultrapassada. Neste caso, é                      necessário verificar o problema. Depois de sanado,                      basta religá-lo, diferente de um fusível, que                      necessita ser substituído.                     Na residência, loja ou escritório, os circuitos                      são divididos e devem ser protegidos por disjuntores                      de acordo com a capacidade de cada circuito. Vale lembrar                      que o disjuntor ou fusível serve para proteger os fios                      contra sobrecargas, não os equipamentos. Portanto não                      devemos substituir os disjuntores sem antes avaliar os fios                      dos circuitos.Fiação: a escolha da bitola                      (tamanho) do fio ideal para cada circuito deve levar em conta                      as cargas associadas a cada circuito. As bitolas mínimas                      recomendadas são de 1,5mm² para iluminação                      e 2,5mm² para tomadas de força. Circuitos especiais,                      como do chuveiro ou da torneira elétrica devem ter                      a potencia do equipamento como parâmetro para a determinação                      da bitola do fio.                     Atenção com os fios que não ficam embutidos                      nas paredes. Eles precisam estar sempre com uma segunda capa                      plástica protetora, além da isolação.                      É recomendável instalá-los dentro de                      canaletas aparentes.                     No caso dos aparelhos de ar condicionado, a bitola recomendada                      para o fio é de no mínimo 6 mm² (também                      para o fio terra). O chuveiro elétrico também                      requer tratamento especial, tanto na fiação                      quanto nos disjuntores no quadro de força. É                      necessário um disjuntor bipolar (ou dois unipolares).                      Do quadro de força sairão dois fios (bitola                      6 mm²), direto para o chuveiro, além do fio terra                      (também de 6 mm²)Interruptores e tomadas: a distribuição                      dos fios até esses pontos requer estudo minucioso das                      necessidades da casa para evitar que no futuro fiquem sobrecarregados                      e incentivem o uso de "extensões" e "benjamins".                      Uma dica é sempre disponibilizar mais tomadas que o                      mínimo obrigatório.                     Não se deve usar tomadas em equipamentos de grande                      potência, como é o caso de chuveiros e torneiras                      elétricas. Estes equipamentos devem ser interligados                      por conectores especiais.                     Cordões paralelos ou torcidos: embora proibidos pela                      norma, são muito comuns no Brasil e empregados nos                      rodapés com braçadeiras plásticas. Este                      segundo acessório, que leva dois preguinhos, é                      capaz de fazer um grande estrago caso um desses pregos atinja                      o fio.Vida Útil: um sistema bem feito dura                      em média 20 anos, mas 10 anos já é um                      bom período para se fazer uma revisão: verificar                      a fiação, os soquetes, os interruptores... Um                      soquete com problemas rouba energia da lâmpada e um                      interruptor com algum fio solto ou com mal contato pode causar                      um curto circuito.