HIDRÔMETRO
Autor: Osni Guaiano | Publicado: 2008-06-26T16:05:00-07:00

A ÁGUA LIMPA tem o objetivo primordial de dar subsídios aos síndicos (as) para bem administrar os condomínios sob sua responsabilidade, sob a maneira correta de economizar água e utilizar bem os hidrômetros (aparelhos que medem o consumo de água). Os hidrômetros existem para controlar o consumo de água de seu condomínio e até descobrir possíveis vazamentos, bastando para isso, fazer uma leitura periódica. Verificando como anda o seu consumo pelo hidrômetro, você acerta o ponteiro com a água usada e com a conta no final do mês.Siga as nossas recomendações e tome as medidas necessárias que buscam ajudá-lo (a) no controle de água na sua casa, edifício ou empresa, evitando o desperdício e uma conta onerosa no final do mês.As instruções para a leitura do hidrômetro são as seguintes:No hidrômetro deve-se ler os algarismos pretos. Exemplo: se a leitura do mostrador é de 008935 isto corresponde a 89 m3 (metros cúbicos). Lembre-se que cada 1 m3 corresponde a mil litros de água então obtivemos nesta leitura, 89 m3.Instruções para controle do consumoAs recomendações são as seguintes:· Leia periodicamente seu hidrômetro anotando o número indicado e a data;· Calcule o consumo pela diferença entre as duas leituras;· Calcule seu consumo médio diário dividindo o consumo do período pelo número de dias correspondentes. Exemplo:Leitura em 01/05/03 = 1.393Leitura em 11/05/03 = 1.400Leitura em 21/05/03 = 1.412Leitura em 01/06/03 = 1.421.No período de 01/05/03 a 11/05/03, seu condomínio consumiu 1.400 litros menos 1.393, temos o consumo registrado em 7 (sete) metros cúbicos. Como esse período compreende 10 dias, seu consumo médio foi de 7:10 = 0,7 m3, ou seja, 700 litros por dia..No período entre 11/05/03 e 21/05/03, temos: 1.412 – 1.400 = 12 metros cúbicos, que dividido pelo número de dias que é igual a 10, temos 12:10 = 1,2 m3, que corresponde ao consumo de 1.200 litros por dia em média..No período entre 21/05/03 e 01/06/03, temos: 1.421 – 1.412 = 9 m3 de consumo. Dividindo pelo número de dias que é igual a 10, chegamos ao consumo médio diário de 9:10 = 0,9m3, que corresponde a 900 litros por dias em média.Importante: A sua primeira data vai corresponder a sua primeira leitura. Só a partir da segunda é que você poderá começar a medir seu consumo.Se o seu consumo diário apresentar aumento significativo, sem que tenha havido qualquer anormalidade no seu consumo, verifique com urgência suas instalações, isso é sinal de vazamento.Se preceder desta forma, acreditamos que poderá controlar o consumo de água de seu condomínio e também descobrir possíveis vazamentos.Os VAZAMENTOS VISÍVEIS ocorrem com mis freqüência no extravasor da caixa d’água (ladrão), em função do mau funcionamento da bóia, nas torneiras, na válvula de descarga ou na caixa de descarga. Para você ter idéia da importância desses vazamentos no aumento de sua conta, basta citar um exemplo: uma torneira pingando bem devagar consome em um dia cerca de 46 litros. Em um mês isso significa 1.380 litros ou, 1,38 m3 a mais no seu consumo.Os VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS são descobertos fazendo-se os testes descritos a seguir. Faça todos os seguintes teste. CONSTATANDO VAZAMENTOS, confie seu conserto a uma empresa ou profissional competente.Vazamento na válvula ou na caixa de descarga:a) Jogue cinza de cigarro no vaso sanitário;b) O normal é a cinza ficar depositada no fundo do vaso;c) Em caso contrário é sinal de vazamento na válvula ou na caixa de descarga.Vazamento no ramal direto da rede:a) Feche o registro do cavalete;b) Abra uma torneira alimentada diretamente pela rede, jardim ou tanque;c) Espere até a água parar de correr;d) Coloque um copo cheiro d’água na boca da torneira;e) Se houver sucção da água do copo pela torneira, significa que existe vazamento no cano aumentando diretamente seu consumo pela rede.Vazamento na instalação alimentada pela caixa d’água superior: a) Feche todas as torneiras da casa ou edifício e não utilize os sanitários;b) Feche completamente a torneira da bóia do reservatório, impedindo a entrada de água;c) Marque no reservatório o nível da água e, após 1 hora no mínimo, verifique se ela baixou;d) Em caso afirmativo, há vazamentos na canalização ou nos sanitários alimentandos pela caixa d’água superior.Vazamento em caixa d’água inferior: a) Feche o registro de saída do reservatório do subsolo;b) Feche completamente a torneira da bóia;c) Marque no reservatório o nível da água e, após 1 hora no mínimo, verifique se ela baixou;d) Em caso afirmativo, há vazamento.