SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PROTEÇÃO E PARTIDA DE MOTORES
Autor: Israel de Souza Timboiba | Publicado: 2013-06-11T17:33:00-03:00


- Bem pessoal, para quem não pode participar farei uma breve descrição do que nos foi apresentado na palestra da Schneider Eletric, organizada pela Voltimum.

- Apresentado por: Fábio Arnaldo Ribeiro, Engenheiro de Aplicação - Contatores e relés TeSys, e a&nbsp;Andréa Pagni -&nbsp;Gerente de Marketing&nbsp;Voltimum Brasil.



- Fábio explicou sobre as mudanças e fusões das marcas que vinham sendo utilizadas por muito tempo, &nbsp; e já eram bem conhecidas a Merlin Gerin e Telemecanique, essas estão sendo representadas "agora uma única e mais forte Schneider Eletric"'.







- Esclareceu a aplicação da norma NBR IEC 60947, e o que ela fala sobre o que deve possuir um dispositivo de partida, citando assim as fases isolação da alimentação, desconexão da corrente elétrica, proteção contra curto-circuitos afim de proteger os materiais e pessoas, proteção contra sobrecargas, e a comutação ligar / desligar as cargas. Baseado na norma também foram demonstrados os diferentes tipos de aplicação da comutação em função das categorias de emprego (AC1; AC2; AC3; AC4) e, foi apresentado a respeito de curto-circuito os fusíveis e disjuntores, vantagens de se utilizar o disjuntor, suas características construtivas, diferença entre os de tecla e manopla entre outras; e os relés térmicos na proteção contra sobrecarga e as três&nbsp;Classes de Desligamento características de um relé térmico, com suas curvas características bem e aplicações.

- Exemplo de associação de três dispositivos ou seja, utilizando um disjuntor magnético (proteção contra curto-circuito), um contator, e um relé térmico (proteção contra sobrecarga) e, dois sendo um disjuntor termo-magnético (proteção contra curto-circuito e sobrecarga), e um contator.

- Voltando na NBR IEC 60947 foram apresentados os três níveis de coordenação, item que vem descrito nas tabelas dos diversos fabricantes, e para que serve na prática. Sendo que para cada nível deve-se levar em consideração o custo benefício.

- Depois dessa aula nos foi apresentado o&nbsp;Gerenciadores inteligentes de Motores, e a&nbsp;Partida Integrada TeSysU, um produto mais compacto modulando com blocos standard, avançando, ou multi função, esse último atende desde as proteções contra-curto e sobrecarga, até mesmo falta de fase, desequilíbrio de fase, fuga a terra (somente para equipamentos) sub carga, sobre conjugado...Além de poderem ser utilizados em rede por meio de vários protocolos de comunicação.





- Logo em seguida apresentado-se também o Relé Inteligente TeSysT, que faz tudo e um pouco mais; seus TC's internos permitem utilização direta até 100A, ou 800A por meio de TC's, tem entrada para proteção térmica utilizando PT100, PTC binário, PTC ou NTC analógicos, as configurações&nbsp;e ajuste podem ser feitas, local via IHM/PC ou remoto via PLC/DCS, além de poder acessar, monitorar e alterar os parâmetros do &nbsp;equipamento pelo Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ou qualquer navegador por meio da Ethernet TCP/IP.





Definições:
Sobrecarga: - Se manifesta por uma elevação da corrente consumida pelo motor e pelos efeitos térmicos;
Curto-Circuito: - Se manifesta por um aumento excessivo da corrente em poucos milissegundos.

Acesso a área de Download da organizadora do evento&nbsp;-&nbsp;A Voltimum é um portal de internet voltado para o setor elétrico, particularmente para a área de instalações elétricas.&nbsp;http://www.voltimum.com.br/