Fieldbus Foundation - Parte 8 - FINAL
Autor: Márcio Frisso Santos | Publicado: 2014-11-30T09:05:00-08:00






DIAGNÓSTICO 



Para realizar
o correto diagnóstico de uma rede FF apresentaremos alguns parâmetros que devem
ser observados.



TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO



A tensão de
alimentação do barramento deve estar entre 11 V e 35 V, lembrando que o manual
do equipamento deve ser consultado, pois alguns fabricantes não seguem a norma
e o mesmo pode não ser capaz de funcionar com nível de tensão de 11 V.



FORMA DE ONDA



Uma poderosa
ferramenta de diagnóstico é a utilização de um osciloscópio portátil para fazer
medições da forma de onda do sinal da rede no campo. A figura 35 mostra a forma de onda padrão para rede FF.







Figura 35 – Forma de onda padrão de
uma rede FF



Os limites
para o nível de sinal FF são:



750mV à 1000mV pico a pico
Nível máximo de ruído 50mV




Geralmente as
fontes mais comuns de ruído são:



Problemas no aterramento
Encaminhamento do cabo de rede próximo a cabos de
     potência
Proximidade da instalação de inversores de
     freqüência




Os
terminadores de barramento têm grande influência no nível de sinal da rede FF,
como mostra a figura 36.






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:332.25pt;
 height:280.5pt'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\FRISSO\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Figura 36 – Formas de onda típicas de
acordo com a terminação



Como podemos
observar, em uma rede sem terminação o nível de sinal ultrapassa o limite de
1000 mV pico a pico, já a utilização de mais de 2 terminadores causa o efeito
inverso, ou seja, atua o nível de sinal. Em ambos os casos podem ocorrer falhas
de comunicação na rede. A condição ideal é obtida utilizando-se apenas dois
terminadores no canal H1.

Um teste
bastante simples para detectar defeito nos terminadores é desconectá-lo do
barramento e imediatamente medir sua tensão com um multímetro ajustado para Vcc
na escala de 20 V. Um terminador em boas condições resultará no decréscimo
gradativo do nível de tensão até chegar a zero em alguns segundos, caso isso
não ocorra o terminador deverá ser substituído.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA



Para garantir
o perfeito funcionamento de uma rede FF devem-se tomar alguns cuidados e
realizar manutenções preventivas nos elementos da rede.



Manter o painel onde se encontram os processadores
     de rede, fonte, cartões, etc, em ambiente com ventilação adequada, de
     preferência em ambiente refrigerado.
Monitorar periodicamente o nível de tensão das
     fontes de alimentação do painel e verificar os alarmes das mesmas.
Coletar formas de ondas dos barramentos a fim de
     identificar degradações no sinal da rede.
Inspecionar caixas de junção e instrumentos quanto
     a: umidade, integridade dos bornes, terminais, shield e eficiência dos
     prensa cabos. A figura 37 mostra
     um exemplo de caixa de junção com umidade, e a figura 38 uma caixa de junção com prensa cabos danificados.










<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:315pt;
 height:236.25pt'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\FRISSO\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg"
  o:title="FO - MNTAES - Fotos Diversas (57)"/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Figura 37 – Caixa de junção com
umidade







<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style='width:333pt;
 height:249.75pt'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\FRISSO\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg"
  o:title="FO - MNTAES - Fotos Diversas (59)"/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Figura 38 – Caixa de junção com prensa
cabo ineficiente



Manter sempre em contato com o fabricante do
     sistema quando a atualizações de firmwares dos processadores de rede e do
     software de configuração da rede. Alguns problemas intermitentes na rede
     podem ser corrigidos atualizando os firmwares.




PROBLEMAS MAIS COMUNS



A seguir
serão abordados os problemas mais comuns encontrados em redes FF e suas possíveis
causas. 



Problema 1: Ao conectar um determinado instrumento no barramento a
ação ocasiona a queda de todo o barramento.



Possíveis Causas:



O instrumento pode estar consumindo mais corrente
     do que é especificado. Deve-se
     fazer uma medição de tensão e corrente com um multímetro.
Verificar a isolação do cabo do spur que conecta o
     instrumento ao barramento.
Verificar se o shield encontra-se em contato com a
     carcaça do instrumento.




Caso o problema persista,
provavelmente o instrumento está danificado e deve ser substituído. É comum em regiões
onde ocorre grande incidência de raios que a isolação do instrumento em relação
a carcaça seja afetada durante uma tempestade.



Problema 2: Ao se conectar um instrumento no barramento o mesmo
demora a aparecer na rede ou não aparece.



Possíveis Causas: 



Verificar a tensão nos terminais do instrumento.
Verificar se o shield do instrumento em questão
     encontra-se em contato com a carcaça do instrumento e também dos demais
     instrumentos.
Verificar se não há umidade nas caixas de junção.
Verificar o isolamento do cabo
Instrumento danificado




Problema 3: Todos os instrumentos saem da rede intermitentemente




Verificar se no momento da queda há acionamento de
     motores, geradores e outras fontes de ruído. Caso positivo, deve-se
     verificar se os cabos da rede passam próximos do cabeamento elétrico
     desses equipamentos e realocá-los.
Diagnosticar com o osciloscópio se há ruídos na
     rede, e verificar se a forma de onda do sinal está dentro do padrão.
Verificar se há umidade nas caixas de junção.
Verificar se o shield do barramento não está em
     contato com a carcaça dos instrumentos ou das caixas de junção.


Bem pessoal, com isso concluímos essa série de posts sobre Fieldbus Foundation. Espero que vocês tenham gostado e peço que compartilhem essas informações nas redes sociais para que outras pessoas também possam absolver esse conhecimento.&nbsp;Siga-me no Twitter @marcio_frisso. Segue abaixo as referências desse assunto:



www.fieldbus.org&nbsp;– Site da Fieldbus Foundation
www.smar.com.br&nbsp;– Fabricante de Equipamentos Fieldbus
www.sense.com.br&nbsp;– Fabricante de Caixas de Junção
www.poliron.com.br&nbsp;– Fabricante de Cabos
Norma ANSI/ISA – S50.02
Borges, Johny de Freitas, Redes Industriais de Comunicação, 2008.