Instalações elétricas - Vida Útil
Autor: Edmilson Lanes Ramos | Publicado: 2017-03-05T05:37:00-08:00



&nbsp;Quanto vive uma instalação elétrica?



Muitas coisas têm seu prazo de validade. Um carro, por exemplo, deve 
sofrer revisões periódicas para que possa estar em condições de uso. Um 
filtro de água de carvão ativado deve ser substituído de tempos em 
tempos. E é assim com muitos produtos.

Com a instalação elétrica não é diferente, pois ela é composta de 
componentes que se desgastam ao longo da sua utilização e chegam ao 
final da sua vida útil, devendo então ser realizada uma manutenção e 
substituição. Tomadas e interruptores têm sua vida útil estimada em 
manobras, ou seja, quantas vezes você aciona um interruptor ou insere e 
retira um equipamento da tomada. Da mesma forma o disjuntor e o DR têm 
sua vida útil estimada em manobras e atuações, porém estes últimos 
também têm sua vida útil reduzida à medida que os valores limites são 
atingidos, como por exemplo, a corrente de curto circuito no disjuntor.
Já o condutor tem sua vida útil estimada em até 30 anos, porém este 
componente sofre uma redução drástica de vida útil quando a sua 
utilização é submetida a situações de limites. O que isto significa? 
Vamos tentar explicar com um exemplo.
Imagine que um condutor de uma determinada seção (bitola) foi 
produzido para suportar uma corrente de 30 amperes, na condição de 
instalação em eletroduto fechado instalado em parede de alvenaria, e 
temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Este condutor também 
suportaria uma corrente de curto circuito de 2 mil amperes (2Ka) por&nbsp; 
100 micro segundos (todos os valores são fictícios e usados somente para
 exemplo).
Se usado dentro destes parâmetros, o condutor teria uma vida útil de 
aproximadamente 25 anos. Mas ao longo do tempo ele foi submetido, várias
 vezes, a uma sobrecarga de 35 amperes com durações que variaram de 2 a 5
 minutos sem que o dispositivo de proteção (Disjuntor) atuasse. Também 
sofreu alguns curtos-circuitos com valores de 5 mil amperes (5Ka), por 
períodos de 80 microssegundos.
Estas condições certamente impuseram danos ao condutor, normalmente 
danificando a sua isolação, deixando-o vulnerável. Sua vida útil, 
certamente diminuiu e este valor não pode ser mais estimado. Neste caso o
 certo a fazer é substituir o condutor, redimensionando-o para a nova 
realidade das cargas que, provavelmente, será com seção maior para 
suportar as sobrecargas impostas pela carga e ampliações futuras. Da 
mesma forma, os dispositivos de proteção deverão ser recalculados para 
esta nova situação, e a avaliação dos demais componentes deverá ser 
realizada em conjunto.
&nbsp;Outra coisa, Normas relativas a instalação eletricas sofrem revisões, visando a segurança operacional da mesma, ou seja, a segurança de quem usa esta instalação e a xconservação da mesma, tornando ela mais confiável. A NBR 5410 (instalações elétricas em baixa tensão), que é uma norma bem extensa, passou por duas revisões em 10 anos (1997 e 2004) numa delas entrando a necessidade de interruptor DR, que é um item fundamental para segurança contra choques elétricos.


Erit quaestio scientium nostrum est!!!
Sua dúvida sera nosso conhecimento!!!&nbsp;