Banco de Capacitores
Autor: Lívia Gomes | Publicado: 2014-02-25T04:46:00-08:00


O&nbsp;&nbsp;Banco&nbsp;de capacitor serve para corrigir o fator potencial, que é o causador das multas tarifárias de energia elétrica. Existem 3 tipos de banco de capacitores, os programáveis, os fixos e os automáticos, cada um tem uma determinada indicação que apenas uma empresa técnica pode informar. O Banco de capacitores programável pode atuar em condições pré-definidas (Períodos ou eventos) de acordo com a necessidade específica. O Banco de capacitores fixo é recomendado para a correção de cargas constantes, tais como transformadores. O Banco de capacitores automático realiza uma compensação automática por meio de sinais de tensão e corrente ligando e desligando módulos capacitivos de acordo com a necessidade.



Definições úteis para entender o funcionamento de um&nbsp;banco&nbsp;de capacitores



Capacitor&nbsp;– é um dispositivo cujo objetivo primário é introduzir capacitância num circuito elétrico.Unidade capacitiva&nbsp;– é cada unidade de capacitor, com dielétrico e eletrodos, num invólucro, com terminais levados ao exterior do invólucro.Capacitor derivação&nbsp;– é um capacitor ligado em paralelo com o circuito elétrico.Capacitor série&nbsp;– é um capacitor ligado em série com o circuito elétrico.Potência nominal de um capacitor&nbsp;- é a potência reativa, sob tensão e freqüência nominais, para a qual foi projetado o capacitor.Perdas do capacitor&nbsp;– é a potência ativa consumida pelo consumidor operando em suas condições normais.Tangente do ângulo de perdas (tg δ)&nbsp;- é o quociente das perdas do capacitor pela sua potência real. Normalmente é expressa em W/kVAr.Dispositivo de descarga&nbsp;– é um dispositivo conectado ou entre os terminais do capacitor ou entre os terminais da rede, ou instalado dentro da unidade capacitiva, para reduzir a tensão residual do capacitor após este ter sido desconectado da rede. Normalmente, se apresenta na forma de um resistor ou enrolamento de descarga.Banco de capacitores&nbsp;– é o conjunto de unidades capacitivas e seu equipamento de montagem, manobra, proteção e controle.Banco de capacitores automático&nbsp;– banco de capacitores que possui um controlador eletrônico, geralmente microprocessado, que insere ou retira os capacitores do sistema de acordo com a variação do fator de potência.Banco de capacitores semi-automático&nbsp;– banco de capacitores controlado por timer ou pelo valor da demanda de corrente do sistema. Proporciona um controle menos preciso que o banco automático.Banco de capacitores fixo&nbsp;– é o banco que não possui nenhum tipo de controle. Os Capacitores permanecem ligados ao sistema indefinidamente e independente das condições da carga.Carga instalada&nbsp;- soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições deentrar&nbsp;em funcionamento, expressa em quilowatts (kW).Demanda&nbsp;- média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado.Energia elétrica ativa&nbsp;- energia elétrica que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh).Energia elétrica reativa&nbsp;- energia elétrica que circula continuamente entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh).



A Economia que um&nbsp;banco&nbsp;de capacitores pode trazer

Economize, otimize

Use sua energia com consciência, ajude o planeta, assim você contribui para o futuro da humanidade. Otimizando o consumo de energia você pode economizar e diminuir o impacto do uso em massa que ocorre em todos os setores. Para tanto, você pode precisar de um Banco de capacitores.Para obter-se a real funcionalidade e os&nbsp;benefícios&nbsp;práticos, é necessário um equipamento de confiabilidade, seguro, com materiais de qualidade, e em se tratando de correção do fator potencial, que possua boa ventilação dos componentes, além de se criar um plano de contingência e manter um suporte contínuo, isto porque a falha do equipamento certamente causará custos diretos ao cliente.

Capacitor

É um dispositivo com capacidade para gerar um fluxo de energia elétrica reativa capacitiva, ou seja, com fase oposta à energia reativa dos dispositivos indutivos, reduzindo os valores de perda e queda de tensão no sistema elétrico de corrente alternada.

Redução de perdas

Geralmente, nos sistemas de distribuição de energia elétrica de estabelecimentos industriais, as perdas RI2t variam de 2,5 a 7,5% dos kWh da carga, dependendo das horas de trabalho a plena carga, bitola dos condutores e comprimento dos alimentadores e circuitos de distribuição.As perdas são proporcionais ao quadrado da corrente e como a corrente é reduzida na razão direta da melhoria do fator de potência, as perdas são inversamente proporcionais ao quadrado do fator de potência.



Bancos de Capacitores - providências básicas
A primeira providência é dimensionar o banco de capacitores. Para isso éindispensável algumas informações:- Consumo ativo;- Consumo reativo;- Fator de potência;- Demanda;- Horas de trabalho mensal.Os cálculos podem ser efetuados com base em algumas dos itens acima, uma vez que possivelmente não dispomos de todos.Para a definição da potência é necessário determinar qual o sistema de  manobra adequado, lembrando que para cada consumidor pode ser mais conveniente um sistema ou a composição de sistemas - manual, programável e automático.A instalação de bancos de capacitores pode se tornar complexa na presença de cargas não lineares, onde forem encontrados valores elevados de distorção harmônica.

Fonte:&nbsp;http://pfpeletricavale.blogspot.com.br/

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;http://www.bancodecapacitores.com/