Autor: Tecnologia da Informação o hoje | Publicado: 2011-06-03T04:38:00-07:00

As melhores práticasAqui no Google, nós gastamos mais de uma década lutando para melhorar a eficiência energética dos nossos centros de dados.Enquanto nós projetamos muito do que está alojado nas nossas instalações, o elevado nível de eficiência alcançado é simplesmente um resultado da nossa aplicação rigorosa das melhores práticas.Green Google Data Centers: Estudo de Caso da Rede POPAlém dos centros de dados em grande escala usada para fornecer os nossos serviços de web, mantemos vários pequenos pontos de rede, de presença (POPs).&nbsp;Leia como foi aplicado algumas das melhores práticas de eficiência durante um retrofit para economizar dinheiro e reduzir as emissões de GEE.Top 5 Melhores Práticas de EficiênciaHá muitas opções de design simples que você pode aplicar a ambos os centros, pequenas e grandes quantidades de dados para melhorar a eficiência das instalações.&nbsp;Poupar energia irá reduzir o impacto sobre o meio ambiente e também levar a significativas poupanças financeiras.Aqui estão as top 5 melhores práticas recomendadas de nossos especialistas de centros de dados:Medida PUEVocê não pode gerenciar aquilo que você não mede, para caracterizar o desempenho do seu centro de dados de eficiência, medindo o consumo de energia.&nbsp;Nós usamos uma relação chamada PUE - Power Usage Effectiveness - para nos ajudar a reduzir a energia usada para a computação não, como resfriamento e distribuição de energia.&nbsp;Para utilizar eficazmente PUE é importante para medir a frequência - amostra que pelo menos uma vez por segundo.&nbsp;É ainda mais importante para capturar os dados de energia durante o ano inteiro - variações climáticas sazonais têm um efeito notável sobre PUE.
Gerenciar o fluxo de arBoa gestão do fluxo de ar é fundamental para o bom funcionamento do centro de dados.Comece com a minimização de ar quente e frio de mistura, usando de contenção bem concebido.&nbsp;Elimine manchas quentes e não se esqueça de usar placas de acabamento para qualquer slots despovoada no rack.&nbsp;Nós encontramos um pouco de análise podem pagar grandes dividendos.&nbsp;Por exemplo, a modelagem térmica utilizando dinâmica dos fluidos computacional (CFD) pode ajudá-lo a caracterizar e otimizar o fluxo de ar para a sua instalação sem muitas reorganizações perturbadores da sua sala de computação.&nbsp;Certifique-se também o tamanho do seu resfriamento de carga para seu esperado equipamentos de TI, e se você está construindo capacidade extra, certifique-se a sua abordagem de resfriamento é proporcional a energia.
Regule o termostatoAumentar a temperatura corredor frio irá reduzir o consumo de energia facilidade.&nbsp;Não tente executar o corredor frio na 70F, definir a temperatura de 80F ou superior - praticamente todos os fabricantes de equipamentos permitem isso.&nbsp;Para instalações que utilizam economizadores (é altamente recomendável), executando elevadas temperaturas corredor frio é fundamental, pois permite mais dias de "free cooling" e mais economia de energia.
Use free cooling"Free cooling" é a remoção de calor a partir de sua instalação sem utilizar o resfriador.&nbsp;Isso é feito usando o ar ambiente de baixa temperatura, evaporação de água, ou utilizando um grande reservatório térmico.&nbsp;Os resfriadores são a energia dominante usando o componente da infra-estrutura de refrigeração, minimizando a sua utilização é normalmente a maior oportunidade para a poupança.&nbsp;Não existe uma maneira "certa" para libertar ninguém legal - ou economizadores de água, mas em pista são comprovados e prontamente disponíveis.
Otimizar a distribuição de poderMinimizar as perdas na distribuição de energia, eliminando etapas como muitos de conversão de energia possível.&nbsp;Para as etapas de conversão que você deve ter, não se esqueça de especificar transformadores de equipamentos eficientes e unidades de distribuição de energia (PDUs).&nbsp;Uma das maiores perdas de dados de distribuição de energia é a partir do centro da fonte de alimentação ininterrupta (UPS), certifique-se de especificar um modelo de alta eficiência.&nbsp;Além disso, mantenha como uma voltagem alta como para a carga quanto possível para reduzir as perdas na linha.Também recomendamos o uso de energia eficiente equipamento de TI, especialmente aqueles com fontes de alimentação de alta eficiência.&nbsp;Procure o selo Energy Star para a compra de um servidor futuro.
Fontes úteisThe Green Grid&nbsp;é um excelente recurso para a eficiência do data center
A Climate Savers Computing Initiative&nbsp;oferece recursos para identificar os servidores eficientes de energia.
Além disso, os Googlers Luiz André Barroso, e Urs Holzle escreveram&nbsp;"O Datacenter como um computador: Uma Introdução ao Design de escala Máquinas Armazém"&nbsp;, uma das várias publicações incluídas na&nbsp;Síntese Palestras sobre Arquitetura de Computadores&nbsp;.