Acessórios para redes de Cabos UTP
Autor: Miguel Alexandre Basiloni | Publicado: 2012-05-21T19:11:00-03:00

Para a 
instalação de uma rede local, além dos cabos, são necessários os 
acessórios que complementam a instalação. Estes acessórios abrangem uma 
lista de materiais que, dependendo do grau de complexidade da rede a ser
 instalada, poderá ser simples ou bastante complexa.
Em uma 
rede utilizando cabeamento estruturado é necessário que a mesma 
apresente características flexíveis, principalmente no que diz respeito 
às mudanças diversas que ocorrem freqüentemente com  qualquer rede local
 e também suporte as inovações tecnológicas à que as redes locais estão 
sujeitas.
Em relação à categoria da rede, para que a mesma atenda 
às exigências das normas EIA/TIA categoria 5, não só os cabos, mas todos
 os acessórios deverão ser categoria 5. São apresentadas a seguir as 
principais características dos acessórios abrangidos, aplicáveis na 
instalação de redes locais.

Conectores
Nas redes 
de cabos UTP, a norma EIA/TIA padronizou o conector RJ-45 para a 
conectorização de cabos UTP. São conectores que apresentam uma extrema 
facilidade de manuseio, tempo reduzido na conectorização e 
confiabilidade, sendo que estes fatores influem diretamente no custo e 
na qualidade de uma instalação. Os conectores estão divididos em dois 
tipos: macho (plug) e fêmea (jack). O conector RJ-45 macho possui um 
padrão único no mercado, no que diz respeito ao tamanho, formato e em 
sua maior parte material, pois, existem vários fabricantes deste tipo de
 conector, portanto todos devem obedecer a um padrão para que qualquer 
conector RJ-45 macho de qualquer fabricante seja compatível com qualquer
 conector RJ-45 fêmea de qualquer fabricante. Já o conector RJ-45 fêmea 
pode sofrer algumas alterações com relação à sua parte externa.Para
 a conectorização do cabo UTP, a norma EIA/TIA 568 A/B determina a 
pinagem e configuração. Esta norma é necessária para que haja uma  
padronização no mercado. Contudo, existem, no mercado, duas 
padronizações para a pinagem categoria 5, o padrão 568 A e 568 B, que 
diferem apenas nas cores de dois pares de condutores do cabo UTP.
InstalaçãoDevem ser obedecidos os seguintes procedimentos:1. Decapar a capa externa do cabo cerca de 20 mm.2.
 Posicionar os pares de condutores lado a lado, com cuidado de não 
misturar os fios entre si. Utilizar um dos padrões de conexão: T568A ou 
T568B.3. Destorcer e posicionar os condutores segundo a tabela abaixo. 

4. Cortar as pontas dos condutores expostos de forma que os condutores fiquem paralelos entre si.5.
 Inserir o cabo no conector com a trava voltada para baixo. Certificar 
que os condutores estão nas posições corretas e totalmente inseridos no 
conector nas respectivas cavidades. A capa externa do cabo UTP deve ser 
inserida até a entrada dos condutores nas cavidades dos contatos.6. Inserir o conector no alicate de crimpar mantendo-o devidamente posicionado e "crimpar" firmemente.
OBS:
 O conector pode ser crimpado somente uma vez, não permitindo uma 
segunda tentativa. Após a crimpagem, certifique se os condutores estão 
bem crimpados e a capa do cabo esteja presa firmemente.
&nbsp;Aplicação - Conexões de terminações de cabos UTP de condutores sólidos (solid wire) com bitolas de 22 a 26 AWG.Funcionamento - Conexão com conectores RJ-45 macho através do contato elétrico e de travamento mecânico (trava do conector fêmea).Material
 - Corpo principal em termoplástico fosco classe UL V-0 com 8 contatos 
metálicos banhados com uma fina camada em ouro e terminal de contatos 
para os cabos UTP do tipo 110 IDC.

InstalaçãoDevem ser obedecidos os seguintes procedimentos:1.
 Preparação do Cabo: Decapar a capa externa cerca de 50 mm com o 
cuidados de não danificar os condutores. Observar a posição final do 
conector na tomada ou espelho, efetuando a acomodação do cabo.2. Em 
um dos lados do conector, posicionar os dois pares dos condutores nos 
terminais ordenadamente segundo a correspondência de cores.3. 
Inserir os condutores com a ferramenta "110 Puch Down Tool" na posição 
de baixo impacto - perpendicular ao conector apoiando-o contra uma base 
firme e com o auxílio do suporte que acompanha o produto. Com o uso da 
ferramenta "110 Puch Down Tool" as sobras dos fios são automaticamente 
cortadas.4. Repetir os passos 2 e 3 com os outros 2 pares para o lado oposto do conector.5. Acomodar o cabo convenientemente e encaixar as travas de segurança manualmente sobre os terminais.6. Encaixar o conector na tomada ou espelho e identificar o ponto com os ícones de identificação.7.
 Como o conector inclinado, encaixe a trava fixa na parte inferior da 
abertura do espelho e empurre até a trava flexível ficar perfeitamente 
encaixada.8. Após a instalação do conector RJ-45 fêmea, encaixar a tampa de proteção do conector que acompanha o produto (dust cover).OBS:
 O raio de curvatura do cabo não deve ser inferior a quatro vezes o 
diâmetro do mesmo (21,2 mm) e evitar que o comprimento dos pares 
destorcidos ultrapasse 13 mm.

Tomadas e Espelhos



&nbsp;Para a 
acomodação e fixação dos conectores RJ-45 fêmea descritos anteriormente,
 são necessários os acessórios de terminação que, no caso, são as 
tomadas e espelhos para redes locais, os quais, fazem parte da lista de 
acessórios obrigatórios que compõe uma instalação estruturada.As
 tomadas são caixas moldadas em plástico e salientes que acomodam e 
fixam os conectores RJ-45 fêmea que, geralmente, são utilizadas em 
locais onde as condições oferecidas pelo ambiente não são apropriadas 
para a instalação de  uma infra-estrutura embutida, por exemplo, locais 
onde são utilizadas canaletas aparentes para a instalação de cabos, a 
instalação de tomadas seria a mais apropriada, além de proporcionar um 
bom acabamento. 
Já, com relação aos espelhos, estes possuem a 
mesma função das tomadas, ou seja, também são utilizados para a 
acomodação e fixação dos conectores RJ-45 fêmea e, ao contrário das 
tomadas, estes são utilizados em instalações que ofereçam uma 
infra-estrutura embutida, onde estes espelhos possam ser fixados em 
caixas de embutir de tamanho padronizado. Como relação ao tamanho e 
formato, os espelhos possuem dimensões que atendem aos padrões 4"x2" e  
4"x4", hoje muito utilizado no mercado.Na tomada, é possível 
instalar-se dois conectores RJ-45 fêmea, proporcionando a interligação 
de até dois pontos de rede. Quanto aos espelhos, dispõem-se de dois 
tipos, duas e seis posições, sendo possível interligar-se até seis 
pontos de rede. Tanto as tomadas como os espelhos, possuem cores e 
formatos que proporcionam um ótimo acabamento em qualquer ambiente.

Tomadas
Aplicação - Acomodação e fixação de até dois conectores RJ-45 fêmea.Montagem - Fixação em parafusos ou fitas dupla face que acompanham o produto, e fixação dos conectores através de encaixe.Materiais - Corpo principal em termoplástico classe UL V-0.Dimensões - (AxLxP) = (38,1x82,5x57,1) mm.InstalaçãoDevem ser obedecidos os seguintes procedimentos:1.
 A tomada é constituída de duas partes: a base e a tampa. Inicialmente 
colocar a base na parede ou na superfície onde será instalada a tomada, 
considerando-se a posição de saída e entrada dos cabos e/ou demais 
condições para o encaixe em canaletas ou a infra-estrutura que irá 
acomodar os cabos. 2. Fixar a base da tomada na superfície usando a 
fita adesiva dupla face que acompanha o produto e/ou os parafusos de 
fixação fornecidos. 3. Com relação à fixação, recomenda-se que, na 
medida do possível, sejam utilizados parafusos, pois estes proporcionam 
uma fixação mais segura e duradoura.4. Conectorizar os conectores 
RJ-45 fêmea deixando uma folga de 50 mm do cabo UTP para permitir a 
acomodação do conector em sua posição final. Lembrando que o raio de 
curvatura do cabo UTP não deverá ser inferior à 21,2 mm. 5. Para a 
fixação dos conectores RJ-45 fêmea na base da tomada, primeiramente 
encaixe a trava fixa e depois levante a parte traseira da tomada 
mantendo a trava flexível pressionada até o encaixe.6. No caso de 
instalações com canaletas, abrir a entrada dos cabos nas laterais da 
tampa. Fixar a tampa, assegurando-se de que os conectores fiquem 
encaixados.7. Quando apenas um conector for instalado por tomada, utilizar a tampa cega queacompanha o produto para fechar a posição vazia. Para o encaixe da tampa cegana tomada deve-se proceder da mesma forma que o procedimento do conector RJ-45 fêmea.8.
 Para a instalação das etiquetas de identificação, acomodar o papel que 
acompanha o produto no friso localizado na parte superior da tampa. 9. Inserir a extremidade esquerda da capa transparente que acompanha o produto na abertura do lado esquerdo do friso.10. Usando as ranhuras da capa transparente, pressione e deslize-a para a direita até o perfeito encaixe da capa.11.
 Para remover as etiquetas, pressione uma das extremidades da capa 
transparente e deslize a mesma para o interior da tampa até liberar a 
extremidade oposta. Verificar sempre se o conector e o cabo estão bem 
acomodados no interior da tomada, considerando-se o raio de curvatura do
 cabo, de forma que a tampa da tomada possa ser encaixada 
convenientemente.
Espelhos
Aplicação - Acomodação e fixação de até seis conectores RJ-45 fêmea.Montagem - Fixação através de parafusos em caixas de embutir.Materiais - Corpo principal em termoplástico classe UL V-0.Dimensões - Padrões 4"x2" (2 posições), 4"x4" (6 posições).InstalaçãoDevem ser obedecidos os seguintes procedimentos:1.
 Com o espelho na mão, incline o conector RJ-45 fêmea encaixando a trava
 fixa na parte inferior do suporte do espelho e pressione empurrando a 
trava flexível até o encaixe completo do conector.2. Quando o número
 de conectores instalados for inferior ao número de orifícios do 
espelho, encaixar a tampa cega que acompanha o produto da mesma forma 
que os conectores, para fechar as posições vazias.3. Instalar os conectores primeiramente nos orifícios superiores e depois nos inferiores.4.
 Encaixar os conectores RJ-45 fêmea já com a folga de 50 mm no cabo UTP 
para acomodar-se convenientemente o mesmo na caixa de embutir.5. Fixar o espelho nas caixas de embutir com os parafusos que acompanham o produto.6.
 Para identificação, inserir a etiqueta branca básica no friso superior e
 inferior do espelho. Inserir a extremidade esquerda da capa 
transparente que acompanha o produto na abertura do lado esquerdo. 
Usando as ranhuras da capa transparente, pressione o lado direito da 
capa deslizando-a para a direita até um perfeito encaixe no espelho. 
Para remover as etiquetas, pressione a extremidade da capa transparente e
 deslize a mesma par o interior do espelho até liberar a extremidade 
oposta.7. Lembrar sempre sobre o raio de curvatura do cabo UTP que 
não deve ser inferior à 21,2 mm e tomando-se o cuidado de não prensar o 
cabo no momento do fechamento do espelho.

&nbsp;Autor/Fonte:
Metrored

&nbsp;E-mail/Website do Autor:
http://www.malima.com.br