Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07003.jsonl.gz/604

Principe
L'installation de neutralisation doit stabiliser la valeur pH des eaux usées, qui connait des fluctuations importantes (plage de 2 à 12) dans la plage de pH autorisée (pH 6,5 à 9) pour réaliser un déversement direct de ces eaux vers la STEP. D’abord, les différents flux sont transférés dans une cuve, afin de mélanger les effluents et d'appliquer une neutralisation entre des eaux usées acides et des eaux usées alcalines, et de parvenir ainsi à une homogénéisation des flux.
Après cette neutralisation préalable, un transfert des eaux de la cuve vers le réservoir de neutralisation est réalisé par une pompe. Le réservoir est installé avec tous les composants requis pour la régulation de la neutralisation dans un conteneur. Un brasseur assure le mélange des réactifs de neutralisation ajoutés aux eaux usées. Pour abaisser la valeur pH, de l'acide est ajouté, alors qu'une solution d'hydroxyde de sodium sert à augmenter cette valeur.
Régulation
La régulation du système permet les fonctions suivantes :
- Traitement, affichage et évaluation du signal 4-20 mA
- Régulation par automate
- Activation de deux pompes doseuses
- Programmation d'un relais d'alarme et de deux relais de valeur limite
- 2 sorties de signal 4-20mA librement programmables
- 1 entrée de commande pour activer et désactiver l'ensemble de la régulation