Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03248.jsonl.gz/13

Pumpenstörfall
Situation:
Das Pumpwerk besitzt 2 Pumpengruppen mit je 2 Pumpen in Serie geschaltet. Pumpengruppe 1 besteht aus Pumpen 1+2, Pumpengruppe 2 aus Pumpen 3+4. Der Betrieb der Pumpen läuft alternierend.
Bereits ab 27.04. ist erkennbar, dass die Pumpengruppe 1 (Pumpen 1+2) bei Trockenwetter länger laufen als Pumpengruppe 2. Am 02.05. kam dann Regen dazu, d.h. die Pumpen laufen per se länger, weil die Zuflussmenge höher ist. Pumpengruppe 1 hat es aber nicht mehr geschafft, die Zulaufmenge weg zu pumpen, sodass vermutlich der Notüberlauf angesprungen ist.
Aspekte für Richi:
Wenn 2 Aggregate das gleiche tun und alternierend betrieben werden, dann müssen auch damit verknüpfte Messwerte oder Charakteristiken annähernd identisch sein. In diesem Fall wäre das die Pumpenlaufzeit oder die Entleerungszeit des Pumpensumpfes. Um z.B. Trocken-/Regenwetter zu berücksichtigen, würde ich eine "Warnung" erst machen, wenn es z.B. 3-mal hintereinander nicht eingehalten wurde.