Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03579.jsonl.gz/62

Am 10. März 2004 war der Block bei 70% der Vollleistung betrieben worden. Während dem Ausführen von Instandhaltungsarbeiten fiel die Versorgungsspannung von allen Regelstäben des Reaktorregelsystems aus. Die Stäbe konnten nicht mehr betrieben werden. Zusätzlich war zu diesem Zeitpunkt das automatische Borierungssystem blockiert, da Brennstoffnachladearbeiten im Gange waren. Deshalb konnte die Erhöhung der Reaktorleistung nicht durch das Reaktorregelsystem kontrolliert werden. Eine zu hohe Temperaturspanne über dem Dampferzeugersystem führte schliesslich zu einer Reaktorschnellabschaltung.
Quelle
H.K. nach Nuclear Events Web-based System, 6. April 2004