Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03537.jsonl.gz/2292

Im Trinkwasserkraftwerk Höhi wird das Wasser , welches aus den Quellen in den Bächen ins Reservoir Höhi fliesst, vor dem Einfluss noch turbiniert, dass heisst, die Energie des Wassers zur Erzeugung von Elektrizität genutzt.
Die Quellfassungen „In den Bächen“ liegen auf rund 1’432 m ü.M. oberhalb des Voralpsees. Die Fassungen wurden 1984 erstellt. Von der Quellfassung führt eine 200 mm-Druckleitung via Voralpsee ins Reservoir Höhi. Vor dem Eintritt ins Reservoir wird das Wasser turbiniert. Für die Trinkwasserversorgung von Grabs dürfen nur 16 l/s verwendet werden. Der Überschusss wird nicht ins Reservoir geleitet, sondern muss in den Voralpsee geleitet werden.
Das Kleinwasserkraftwerk wurde im Jahre 1984 realisiert. Es ist ein Asynchron-Generator eingebaut, an der Generatorwelle ist ein Peltonrad fliegend montiert. Die Generator-/Turbinenachse befindet sich auf 1205 m ü.M. Das Schluckvermögen der 1-düsigen Pelton-Turbine beträgt 53 l/s. Die Höhendifferenz beträgt ca. 235 m zwischen dem Wasserspiegel Brunnenstube „In den Bächen“ (1’435 m ü.M.) und demjenigen im Reservoir „Höhi“ (1’200 m ü.M.).
Dies deckt den Jahresbedarf an Strom von etwa 50 Einfamilienhäusern.