Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03637.jsonl.gz/2703

Duoblock
Der Duoblock besteht aus einer Harzdruckflasche mit einem Salzlösebehälter. in kleinen Geräten mit Durchflussleistungen bis zu ca 3m3/h werden die Harzdruckflaschen in ein "Kabinett" eingebaut, das auch die Salzlösung enthält. Bei grösseren Geräten wird der Salzlösebehälter daneben aufgestellt. Duoblock werden in der Regel mit einer kombinierten Zeit/Volumensteuerung betrieben; der Regenerationszeitpunkt wird auf eine Nachtstunde, nach Erreichen des programmierten Volumens gelegt. Um eine Erschöpfung während des restlichen Tages zu verhindern, muss eine Reservemenge in der Höhe des durchschnittlichen Tagesverbrauchs programmiert werden.
Beim Duoblock kann während der Regenerationsprozesses nicht gleichzeitig Weichwasser produziert werden. Er kann also nur dann eingesetzt werden, wenn ein zeitweiser Unterbruch der Weichwasserversorugung (ca 1 1/2 Stunden, alle 2-5 Tage) in Kauf genommen wird.
In der Regel wird das Gerät, um die dauernde Wasserversogung der Verbraucher sicherzustellen, mit einem automatischen Rohwasserbypass ausgestattet.