Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03223.jsonl.gz/2187

Die Oberschwingungsanalyse kann in 3-, 2- und 1-phasigen Wechselstromsystemen durchgeführt werden, um das Betriebsverhalten der Netzwerke bei Frequenzen oberhalb von 50/60 Hz zu prüfen. Das Modul kann verwendet werden, um die Netzimpedanz und den Spannungspegel für jede Frequenz und für jeden Knoten zu berechnen, sowie das Frequenzverhalten eines vermaschten Netzes zu ermitteln. Die Ergebnisse können sowohl im Frequenz- und Zeitbereich dargestellt werden und dienen als Grundlage für die Planung von Rundsteueranlagen, Auslegung von Kompensatoren (SVC) und Oberschwingungsfiltern, sowie der Bestimmung der Netzimpedanz für subsynchrone Resonanzen.
Allgemeine Eigenschaften
- U-I und I-U-Sensitivität für jede Frequenz
- Anwendung des exakten Leitungsmodels mit verteilten Parametern
- Frequenzabhängigkeit der Elemente wird berücksichtigt. Bibliotheken für Frequenzabhängigkeit stehen zur Verfügung (können vom Anwender erweitert werden)
- Automatische Frequenzschrittlänge-Kontrolle während der Impedanz-Berechnung zum Erkennen von Resonanzen
- Berechnung im Mitsystem (symmetrisch) oder im Phasensystem
- Berücksichtigung der Koppelimpedanzen im Mit- und Nullsystem bei Freileitungen in Abhängigkeit der Frequenz
- Oberschwingungslastfluss (P, Q, I, U, Verluste)
- Ergebnisse in der Frequenz- oder Zeitbereich
Pegelberechnung
Dieses Modul berechnet Strom- und Spannungen bei allen Frequenzen und an allen ausgewählten Knoten und Elementen sowie den Effektivwert der Oberschwingungsspannungen und -ströme. Die Ergebnisse werden automatisch in der Netzplan eingetragen. Das Oberschwingungsanalyse-Modul bietet auch den Vergleich der berechneten Größen mit den Grenzwerten gemäß VDE 0160 oder mit beliebigen anderen Vorschriften.
- Berechnung des Klirrfaktors THD gemäß DIN/IEC und des Distortion Faktors gemäß IEEE
- Berechnung von Telefon-Kenngrößen (TIF, IT, KVT)
- Listenausgabe der Rundsteuerströme und -spannungen bei beliebigen Frequenzen und an jedem Knoten und jedem Element
- Oberschwingungssummenberechnung: Vektoriell, geometrisch, arithmetisch, gemäß IEC1000-2-6 oder IEC1000-3-6
Oberschwingungsquelle
Oberschwingungsquellen (Strom- und Spannungsquellen) werden direkt in den Netzplan eingetragen. Sie können direkt zu Lasten oder zu jeden Leistungselektronik-Elementen, wie Konverter, SVC, PWM etc. zugewiesen werden. Bibliotheken sind verfügbar. Es werden beliebig viele OS-Quellen mit beliebigen Harmonischen behandelt. Zwischenharmonische, die z.B. durch Sättigungseffekte entstehen, können definiert werden.
Filterauslegung
Filterelemente werden direkt dimensioniert und automatisch in den Netzplan aufgenommen.
- Filterelemente: Filter, Serien RLC-Kreise mit oder ohne Erdverbindung, TRA-Sperren
- Filter lassen sich einfach dimensionieren
- Filterdaten und Ergebnisse lassen sich Tabellen darstellen und in Dateien speichern
- Ergebnisse lassen sich in MS-Excel oder MS-Word anwender-spezifisch (Reports) exportieren