Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00924.jsonl.gz/40

وقد صُممت مضخة المياه الحرارية SAWA كمضخة حلزونية أحادية المرحلة وحيدة المدخل ذات منفذ شفط محوري ومخرج تصريف محوري وعمودي موجه إلى الأعلى. تشكل شريحة المحمل الكاملة، بما في ذلك غلاف وسيط ودفاعة مع ختم عمود الدوران، وحدة تجميع يمكن إزالتها دون إزالة الأنبوب بعد إزالة التوصيل الملولب للغلاف. بالإضافة إلى ذلك، يوصى باستخدام اقتران قابل للإزالة، لأنه يمكن تثبيت المحرك بإحكام على الركيزة.
مناسبة لدرجات الحرارة العالية في أعلى درجة حرارة. عند 280 درجة مئوية، استخدم نسخة مركز المحور. هذا يقلل من الإجهاد الناجم عن التمدد الحراري للقذيفة واختلال اقتران. سطح الختم الموسع ومسامير التمدد المقاومة للحرارة تمنع التسرب.
تستخدم مضخات المياه الحرارية في أنظمة التدفئة المتوسطة والكبيرة. يعتمد تصميم مضخة المياه الحرارية لدينا على سنوات عديدة من الخبرة في صناعة المياه الساخنة، مما يضمن عمر خدمة طويل وموثوقية تشغيلية.