Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03519.jsonl.gz/1540

Das ENSI fasst Ereignisse und Befunde unter dem Begriff Vorkommnisse zusammen. Meldepflichtig sind sowohl Vorkommnisse mit Bedeutung für die nukleare Sicherheit (Art. 21 Abs. 1 KEV sowie Art. 38 Abs. 3 Bst. a und c KEV) als auch Vorkommnisse von öffentlichem Interesse (Art. 38 Abs. 3 Bst. b KEV). Zu letzteren zählen von ausserhalb der Anlage wahrnehmbare Vorkommnisse auf dem Areal der Kernanlage, unabhängig von deren Bedeutung für die nukleare Sicherheit.
Vorkommnisse in Schweizer Kernkraftwerken
Am 15. März 2019 konnte bei einem Test ein Regelventil in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems nicht geöffnet werden. Grund war ein Fehler in der Steuereinheit des Ventilantriebs. Das Vorkommnis hatte eine geringe Bedeutung für die nukleare Sicherheit.
Am 9. November 2018 öffnete sich eine Absperrklappe nicht vollständig. Das Vorkommnis hatte eine geringe sicherheitstechnische Bedeutung. Das ENSI sieht die vom KKG getroffenen Massnahmen als zielführend und ausreichend an.
Da es im Hochdruck-Kernsprühsystems bereits mehrfach zu ähnlichen meldepflichtigen Vorkommnissen und anderen anomalen Befunden gekommen ist, verlangt das ENSI eine schriftliche Darlegung des Informationsflusses zwischen den Organisationseinheiten im KKL.
Bei einem Funktionstest am 1. Oktober 2018 startete die Grundwasserpumpe der Division 61 des Notstandsystems SEHR (Special Emergency Heat Removal System) nicht wie vorgesehen automatisch. Ursache war eine zu schnelle zeitliche Abfolge der von der Steuerung an den Leistungsschalter der Pumpe geschickten Signale.
Bei einer Reaktorschutzprüfung am 17. Oktober 2018 startete der Notstanddiesel vorerst normal und versorgte nach Schliessen des Generatorschalters die zugehörige Notstromschiene. Unmittelbar danach öffnete sich der Generatorschalter aus noch unbekannten Gründen. Die betroffene Notstromschiene wurde spannungslos.
Das KKL muss in einer entsprechenden Analyse dem ENSI darlegen, weshalb die vom KKL definierten Massnahmen, die aus der Ursachenanalyse von vorangegangenen Vorkommnissen resultieren, für das vorliegende Vorkommnis keine Wirkung gezeigt haben.
News
Eine elektrische Störung mit Verlust der 220-kV-Netzanbindung führte heute Nacht, 6. August 2019, um 01:33 Uhr zu einer automatischen Reaktorschnellabschaltung im Block 1 des Kernkraftwerks Beznau und zu einem Lastabwurf auf Eigenbedarf im Block 2. Der Schutz von Mensch und Umwelt war zu jeder Zeit gewährleistet.
Im Kernkraftwerk Leibstadt kam es am 4. Juli 2019 zu einer Störung am Hydraulikkreis im Umwälzsystem. Dabei ist Hydrauliköl ausgetreten. Die Anlage wurde kontrolliert abgefahren und befindet sich in einem sicheren Zustand.
Im vergangenen Jahr wurden die Schweizer Kernanlagen sicher betrieben. Zu diesem Schluss kommt das ENSI in seinem Aufsichtsbericht. 2018 war geprägt von zwei verfahrensrechtlichen Meilensteinen.
Dokumente
Im vergangenen Jahr wurden die Schweizer Kernanlagen sicher betrieben. Zu diesem Schluss kommt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI in seinem Aufsichtsbericht. 2018 war geprägt von zwei verfahrensrechtlichen Meilensteinen.
Die Kernanlagen in der Schweiz sind im Betriebsjahr 2017 sicher betrieben worden. Zu diesem Schluss kommt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI in seinem Aufsichtsbericht. Das Aufsichtsjahr 2017 wurde zudem geprägt durch längere Stillstände, die den Block 1 des Kernkraftwerks Beznau und das Kernkraftwerk Leibstadt betrafen.
Korrigenda vom 24. August 2017 im Anhang auf den Seiten 108, 110 und 112
Das Aufsichtsjahr 2015 war geprägt vom Stillstand der beiden Blöcke des Kraftwerks Beznau in der gesamten zweiten Jahreshälfte. Die in Betrieb stehenden Kernkraftwerke in der Schweiz weisen einen guten Zustand auf und erfüllen die Sicherheitsanforderungen. Dies ist das Fazit des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI in seinem neuen Aufsichtsbericht 2015.
Die Bewilligungsinhaber haben im 2014 ihre gesetzlich festgelegten Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde ENSI wahrgenommen. Alle Anlagen befinden sich in einem sicherheitstechnisch guten Zustand. In den Kernkraftwerken kam es im Jahr 2014 zu 38 meldepflichtigen Vorkommnissen: je 5 Vorkommnisse betrafen die beiden Blöcke des Kernkraftwerks Beznau 11 das Kernkraftwerk Gösgen 9 das Kernkraftwerk Leibstadt und 8 das […]
Sicherheitstechnisch waren die Bohrlöcher im Containment des Kernkraftwerks Leibstadt von geringer Bedeutung. Hingegen zeigt das Vorkommnis, dass dort im Jahr 2008 bedeutende organisatorische Mängel bestanden. Zu diesem Schluss kommt der nachfolgende Vorkommnisbearbeitungsbericht des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI.
In den Kernkraftwerken kam es im Jahr 2013 zu 34 meldepflichtigen Vorkommnissen: 7 Vorkommnisse betrafen die beiden Blöcke des Kernkraftwerks Beznau 7 das Kernkraftwerk Gösgen 7 das Kernkraftwerk Leibstadt und 13 das Kernkraftwerk Mühleberg. Es waren keine Reaktorschnellabschaltungen aus dem Leistungsbetrieb zu verzeichnen. Auf der von Stufe 0 bis 7 reichenden internationalen Ereignisskala INES ordnete das ENSI im Berichtsjahr alle meldepflichtigen Vorkommnisse in den […]
Es gab 2012 keine Vorkommnisse in den Schweizer Kernkraftwerken, die die Sicherheit von Mensch und Umwelt hätten beeinträchtigen können. Dies zeigt die Auswertung der Resultate der über 400 Inspektionen, die das ENSI angemeldet und unangemeldet durchgeführt hat, sowie der Betriebsdaten und Vorkommnis-Meldungen der Kraftwerksbetreiber.
Das ENSI berichtet in seinem Aufsichtsbericht in den Kapiteln 1 bis 4 über das Betriebsgeschehen, die Anlagetechnik, den Strahlenschutz, die Betriebsführung etc. der einzelnen Kernkraftwerke. Das Kapitel 5 behandelt das Zentrale Zwischenlager der ZWILAG in Würenlingen. Die Kapitel 6 und 7 sind den Kernanlagen des Paul Scherrer Instituts sowie den Forschungsreaktoren der Universität Basel und […]
Die Kernanlagen der Schweiz werden seit den katastrophalen Ereignissen im japanischen Fukushima vom 11. März 2011 in der Öffentlichkeit grundlegend anders wahrgenommen als zuvor. Einen Monat vor Fukushima hatten sich die Stimmberechtigten des Kantons Bern für den Ersatz des Kernkraftwerks Mühleberg durch ein neues Kernkraftwerk am selben Standort ausgesprochen. Drei Tage nach Fukushima sistierte der […]
Die nukleare Sicherheit in den schweizerischen Kernanlagen: Das ENSI hat den Betrieb der schweizerischen Kernanlagen im Jahr 2009 wie in den vorangehenden Jahren als sicher beurteilt. Und trotzdem war das Jahr 2009 aus Sicht der nuklearen Sicherheit nicht optimal. Die Sicherheit der Kernkraftwerke Leibstadtund Mühleberg wurde vom ENSI aufgrund der systematischen Sicherheitsbewertung mit gut bewertet. […]
Mit der am 1. Januar 2009 erfolgten Überführung der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) in das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) wird die schweizerische Aufsichtsbehörde im Nuklearbereich auch formell unabhängig. Damit werden die Vorgaben des Kernenergiegesetzes und des internationalen Übereinkommens über die nukleare Sicherheit umgesetzt. Diese verlangen eine formelle und wirksame Aufgabentrennung zwischen den nuklearen […]