Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03637.jsonl.gz/1999

17 Aug FEUERBESTÄNDIGER BODEN REI60
Am 1. Dezember 2016 wurde der Brandtest mit dem Boden REi60 und einem Gewicht von 500 kg/m2 erfolgreich durchgeführt. Dieser Test wurde am Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz, Österreich unternommen. Eine Anforderung für die CEVA-Baustelle, realisiert im Konsortium, und deren Glasbodensystem.
Die Kreuze und die Zylinder dienen zur Simulation der Last
Die Halle während des Tests nach 46 Minuten.
Nach 57 Minuten brach eine von vier feuerfesten Gläsern und fiel zu Boden.
Nach 65 Minuten wurde der Test beendet. Die Hälfte des oberen Verbundglases (3 x 10 mm) begann zu brennen und fiel dann zu Boden.
Das Weisse auf dem Bild entspricht dem gequollenen Gel.
Wir besitzen nun das grösste getestete Glasbodensystem EI60 in Europa.
Der Inhaber dieses Systems ist die Sottas floor EI60.