Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03265.jsonl.gz/3807

Die Feuerungsanlagen:
Wie neuste Technik einen optimalen Betrieb garantiert
Die Wärmeerzeugung
Für die Energieerzeugung wurden in der ersten Etappe zwei Schmid Vorschubrostkessel Typ UTSR 3200 mit total 6,4 MW Leistung eingebaut. Im Jahre 2008 wurde die Anlage mit einem Vorschubrostkessel UTSR 5000.32 mit 5 MW Leistung ausgebaut. Dieser wurde mit einer DENOX Entstickungsanlage versehen sowie die zwei Kessel der ersten Etappe mit dem Anbau von zwei Zyklonen ergänzt. Die Rauchgasentstickung erfolgt durch die "Selektive nichtkatalytische Reduktion" (kurz SNCR, von englisch selective non-catalytic reduction) als sekundäres Verfahren angewandt.Durch eine chemische Reaktion (Thermolyse) werden mit Harnstoff gasförmige Stickoxide (NOx) zu Wasserdampf und Stickstoff umgesetzt.
http://www.holzfeuerung.ch/
• Die Heizkessel sind mit Nachwärmetauschern ausgerüstet, damit die Abgastemperatur bei ca. 120o C gefahren werden kann.
• Eine automatische Kesselrohrreinigung sorgt für permanent saubere Abgaszüge. Durch diese Zusatzeinrichtung wird ein hoher
Wirkungsgrad von 90 % erreicht und die Kesselrohrreinigung sorgt für einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad über das ganze Jahr.
• Die Entaschung der Anlage erfolgt über ein vollautomatisches System direkt in den Container ausserhalb des Gebäudes.