Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02444.jsonl.gz/10

Em cima, a unidade exterior. Esta pode ser colocada no exterior, no jardim, contra uma parede, no meio ou no fundo do jardim.
Este é um bomba de calor monobloco que será ligado a um reservatório-tampão e/ou a um reservatório de água quente na sala de equipamentos.
Está em França em Bélgica ou Suíça ? Pode obter um orçamento gratuito de um profissional utilizando o iframe abaixo.
Estética do NIBE F2120 CAP
- O modelo é sóbrio.
- O cinzento e o preto garantirão que o pó não mostre demasiado.
- O design é puro, mas não excessivamente moderno.
Desempenho NIBE F2120
Este modelo está disponível principalmente em 4 fases de potência
- F2120-8: Potência de 5,2kW A-7/35a plena carga, COP de 3 de acordo com a folha do fabricante que pode encontrar aqui. Isto significa que a bomba de calor fornece 5,2 kW a uma temperatura exterior de -7°C e, por conseguinte, fornece uma temperatura de água quente de 35°C. A mesma bomba de calor fornece 5,55 kW noutras condições, ou seja, A-7/W55, com um COP muito inferior de 2,2.
- F2120-12: Potência de 7,4kW A-7/W357,65kW A-7/W55, carga completa, COP de 2,25. Ligação à ficha de dados do fabricante.
- F2120-16: Potência de 10,2kW A-7/W3510,85kW A-7/W55, carga completa, COP de 2,35. Ligação à ficha de dados do fabricante.
- F2120-20: Potência de 13,5kW A-7/W35A-7/W55, em plena carga, COP de 2,9. 14.15kW A-7/W55, carga completa, COP 2.2. Ligação à ficha de dados do fabricante.
Se a sua distribuição for por radiadores, deve considerar os dados A-7/W55.
Se for por piso radiante, os dados A-7/W35.
Esta gama de potências cobre a maioria das casas típicas isoladas na Suíça.
São adequados se estiver a substituir o seu sistema a óleo e consumir entre 1000L e 3500 ou 4000L de óleo por ano para aquecimento e água quente.
Se o consumo for mais elevado, será possível instalar 2 destas bombas de calor em cascata, de modo a aumentar a sua potência.
Pode-se ver que o COP a -7°C para a distribuição de radiadores cai para 2,2.
Isto torna-a 2,2 vezes mais eficiente em termos energéticos do que uma instalação eléctrica convencional.
No entanto, num clima europeu médio, a temperatura média não é de -7°C.
Para analisar mais detalhadamente os dados de consumo, falamos de SCOP, ou Seasonal COP.
É o COP da máquina, não num momento preciso, mas em média durante o período de utilização.
Para a PAC, será portanto no Inverno.
O padrão leva 3 climas de referência:
- Atenas para o clima quente
- Estrasburgo para o clima temperado
- e Helsínquia para o clima frio.
Este SCOP determina a etiqueta energética da máquina:
- A++: O SCOP é maior ou igual a 5,1
- A++: 4.6 ≤ SCOP < 5.1
- A+: 4 ≤ SCOP < 4.6
- A: 3.4 ≤ SCOP < 4
A NIBE F2120 é portanto de classe A++ para aquecimento por piso radiante, mas classe A para outras distribuições.
Com estes valores, estas PACs ultrapassam facilmente os requisitos mínimos estabelecidos pelos cantões para receberem subsídios.
São, portanto, populares entre muitos instaladores.
Acústica
a potência sonora emitida é de 53dBA, o que significa que esta máquina pode facilmente passar, em papel, os formulários de autorização das autarquias locais. Na maior parte dos casos, a pressão acústica resultante será inferior a 45dBA, estando assim em conformidade com a norma. Na prática, este modelo é silencioso e ouve-se muito pouco, mesmo na potência máxima.
Corrente inicial :
5 Amps.
Esta corrente inicial é muito baixa e realmente perfeita para não ter de mudar o seu painel eléctrico.
Noutros modelos, este valor pode ser superior, exigindo que o seu fornecedor de eletricidade aumente a amperagem - uma operação dispendiosa.
Custo NIBE F2120
Esta bomba de calor é frequentemente encontrada entre 10kCHF para o mais pequeno, até 15 ou 16kCHF para o modelo grande (apenas máquina).
Na Suíça, os preços das bombas de calor correspondem frequentemente ao preço bruto de catálogo do fabricante, por vezes um pouco mais dependendo da empresa.
Disponibilidade
Esta bomba de calor não é vendida diretamente pela empresa que a fabrica, mas através de distribuidores.
Existem muitas delas na Suíça, o que significa prazos de entrega razoáveis e uma mão de obra especializada familiarizada com este modelo generalizado.
Certificações
Esta bomba de calor tem todas as certificações necessárias para poder candidatar-se a subsídios.
Em particular, é instalado de acordo com um diagrama preciso e oficial do módulo do sistema PAC, sem o qual não receberá o seu subsídio.
Qualidade de montagem F2120
A bomba de calor de fabrico sueco NIBE F2120-8/12/16/16/20 parece ser um modelo robusto.
À primeira vista, tem-se a impressão de uma montagem de qualidade e de uma fábrica bem organizada.
Pegada de pé
Com :
- uma largura entre 1,13m e 1,28m para os modelos pequenos e grandes
- uma altura entre 1.03 e 1.13m
- e uma espessura de 50cm
Esta bomba de calor é bastante compacta e pode ser facilmente integrada sob uma janela frontal.
Também é fácil esconder-se no jardim se se tiver uma área verde.
Globalmente :
- Esta bomba de calor deixa uma boa impressão.
- É uma boa escolha se quiser sentir-se seguro durante a fase de instalação do sistema.
Leia também :
Sobre o autor
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.