Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03143.jsonl.gz/1508

Nant de Drance: Fortschritt der Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahmephase des Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance hat 2018 begonnen. Aufgrund der speziellen Fachkenntnisse der Mitarbeitenden von HYDRO Exploitation im Bereich des Unterhalts und des Betriebs von Wasserkraftanlagen wurde das Unternehmen mit der Begleitung und der Betreuung dieser essentiellen Projektphase beauftragt.
Die einzelnen Etappen der Inbetriebnahme der sechs Pumpturbinengruppen mit 150 MW, die zu einem grossen Teil von den Mitarbeitenden von HYDRO Exploitation vor Ort durchgeführt wurden, umfassen vor allem:
- Funktionskontrolle der Hilfsbetriebe
- Funktionskontrolle der elektrischen Schutzeinrichtungen und Verriegelungen
- Unterspannungssetzung der Transformatoren und Sammelschienen
- Trockentests der Gruppenschieber und der hydraulischen Steuereinrichtungen
- Befüllen der Wasserwege
- Erste Flutung der Pumpturbine und erstes mechanisches Andrehen
- Elektrische Tests mit abschliessender Netzsynchronisation
- Lastversuche im Turbinenbetrieb
- Lastversuche im Pumpbetrieb
- Verschiedene Sequenz- und Notschlussversuche sowie Versuche im Parallelbetrieb
Auch wenn noch nicht alle Versuche für alle sechs Gruppen abgeschlossen sind, wurden bereits mehrere Etappen erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund des guten Fortschritts der Turbinen- und Pumpenversuche bei einigen Gruppen, kann die Zentrale den Wasserstand des Stausees von Vieux Emosson bereits aktiv überwachen, sodass dieser in Zukunft als umweltfreundliche Stromquelle genutzt werden kann.
Im April 2021 wurde mit dem Versuch, bei dem eine der beiden Drosselklappen bei Durchfluss geschlossen wurde eine neue Stufe erreicht. Anhand dieses, bei reduziertem Durchfluss durchgeführten Sicherheitsversuchs, konnte sichergestellt werden, dass die Klappe in der Lage ist, die Zentrale im Falle einer Beschädigung der Wasserwege vollständig vom höher gelegenen Stausee zu isolieren.