Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06968.jsonl.gz/1297

VENTE D'UN HAFLINGER
Nous mettons en vente un Haflinger 4x4 de l'armée suisse en très bon état. Il est immatriculé et nous avons maintenu les plaques de contrôle jusqu'à ce jour en bonne saison.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec nous par mail à l'adresse <email-pii> ou par téléphone au 0041 78 606 36 12.

A 61 Fourniture de l'eau
L'ouvrage A61 est situé bien au-dessus du hameau de Litroz et de ce fait, ne peut pas être alimenté par le réseau communal d'eau. Pour résoudre ce problème, les concepteurs ont construit tout un système afin de récupérer l'eau de ruissellement sur la paroi de rocher qui surplombe le fort. Un muret d'environ 50 m en travers de la paroi de rocher ramène ainsi l'eau récupérée dans un grand réservoir, ancré dans cette paroi. Une fois l'eau entrée dans ce réservoir, un premier bac de décantation retient les matières grossières en suspension dans l'eau. Un deuxième bac de décantation retient les boues plus fines. Puis, l'eau passe dans un bac filtrant et traverse une couche épaisse (environ 1m) de sable. Les dernières impuretés sont retenues par ce sable. Un trop-plein laisse l'eau s'écouler et celle-ci gagne l'intérieur du fort par une conduite enterrée et protégée. Un dispositif protégé par une construction en béton permet de vidanger les conduites au point le plus bas. Les conduites, à l'intérieur du fort, sont apparentes. Tout ce dispositif est exposé au tir de l'ennemi et peut éventuellement être détruit. Un grand réservoir intérieur, de 16 000 litres d'eau est aménagé dans la roche, derrière le logement de l'ouvrage. L'eau est conservée dans l'obscurité et à une température constante de 9° environ. Une conduite permet à l'air de ventilation de gagner la surface du réservoir afin de renouveler cet air. Pour des raisons de sécurité, l'eau de ce réservoir ne peut pas être directement obtenue aux points d'eau. Dès que le réservoir est plein, l'eau s'écoule par un trop-plein dans un réservoir secondaire d'environ 1200 litres, situé dans la roche, près des WC. Seul ce réservoir permet d'avoir de l'eau aux points d'eau. Une fois ce réservoir vide, il est nécessaire que le chef d'ouvrage (et lui seul) manœuvre des vannes qui permettent d'accéder directement au réservoir principal. Ce dispositif garantissait une autonomie importante et excluait le gaspillage de l'eau. Une deuxième conduite gagne le fort depuis le réservoir extérieur et est raccordé à la conduite principale dans le couloir du fort. En effet, en cas de pénurie d'eau, il est encore possible par cette conduite, de récupérer dans le fond du bac à sable du réservoir extérieur, l'eau qui rempli les interstices séparant les grains de sable. Et cela représente quelques milliers de litres ! Diverses vannes permettent d'isoler complètement le réseau d'eau intérieur du réseau extérieur en cas d'événement AC. L'eau est distribuée au point suivants : locaux de combat, WC, lavabo, couloir, logement. Pour des raisons de sécurité encore, l'eau était traitée avec des pastilles de chloration. Actuellement, toute cette installation est toujours en activité et fonctionne parfaitement.
|Association Fort de Litroz - J.-C. Moret||© 2002 - 2013|