Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07187.jsonl.gz/1645

De la tension sur la conduite d'eau ! Transferts de tension dans des parties d'immeubles !
Appel à l'aide d'un locataire apeuré. Malgré le soutien d'un contrôleur électricien, aucune amélioration n'a pu être apportée.
Un vendredi soir au cours de ce printemps, en route vers l'école des conseillers en sécurité, j'ai reçu l'appel à l'aide suivant :
« Dans notre ménage, nous vivons actuellement une situation très difficile. Je me réfère à la conversation avec votre assistante (ESTI) d'aujourd'hui. Tout a commencé lorsque mon amie a eu un choc électrique très fort un matin sous la douche. Elle se trouvait alors en-dehors de la douche, a ouvert le robinet et lorsque l'eau a touché son bras, sa main s'est crispée autour du robinet. Avec sa main libre qu'elle avait enveloppée dans la serviette de bain, elle s'est alors arraché le bras en tapant dessus. C'était l'incident le plus important jusqu'à présent. Selon notre voisine qui habite à l'étage en-dessous de nous, son fils a déjà été victime également de chocs électriques sous la douche. »
Ensuite, nous avons immédiatement contacté le concierge qui a fait venir un contrôleur électricien pour diagnostiquer cet incident. Les deux contrôleurs ont examiné, mesuré et relevé les données de tout l'immeuble pendant 5 heures, mais malheureusement après un examen complet, rien d'officiel n'a été constaté puisque cette tension n'existe dans la plupart des cas que le soir après 20 heures, mais généralement pendant plusieurs heures. Dans son rapport, l'expert a tout de même recommandé au propriétaire d'installer une prise de terre profonde et d'équiper le receveur de douche et la baignoire de conducteurs de protection séparés, et toutes les conduites d'eau d'une équipotentielle complète.
Ces mesures n'ont à ce jour pas été prises probablement pour des raisons de coût et de situation peu claire. De mon côté, les mesures que j'ai effectué ont indiqué des tensions de >50 V AL entre mon corps et les robinets de la salle de bain et tous les autres objets métalliques relativement grands
Télécharger l'article de l'ESTI <= cliquez ici