Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03338.jsonl.gz/1417

Während der Strangrevision wurde eine gesicherte Schiene von einem Reserveumformer mit Spannung versorgt. Die Rückschaltung auf den normalerweise eingesetzten Umformer erfordert die Abarbeitung von Anweisungen aus zwei verschiedenen Dokumenten und mehrere Schalthandlungen. Dabei wurde ein Arbeitsschritt irrtümlich übersprungen, weshalb die betroffene gesicherte Schiene während 3 Minuten und 20 Sekunden ohne Spannung war. Die drei anderen redundanten gesicherten Schienen waren stets mit Spannung versorgt, so dass sämtliche Sicherheitsfunktionen jederzeit gewährleistet waren.
Stand aktualisiert am 19.8.2010