Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03506.jsonl.gz/2421

Ordnerverwaltung für Niederspannungs Installations Norm / NIN 2020
Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "Niederspannungs Installations Norm / NIN 2020" hinzufügen oder entfernen möchtest
0 Exakte Antworten
171 Text Antworten
2 Multiple Choice Antworten
Karte wurde gelöscht
Ab welcher Leistung sollte für Verbraucher getrennte Überstrom-Schutzeinrichtungen vorgesehen werden? Nennen Sie einige Beispiele aus dem Wohnungsbau.
Für Verbraucher von mehr als 2kW Leistung sollteb getrennte Überstrom-Schutzeinrichtungen vorgesehen werden. Waschmaschinen, Kochherd, Wassererwärmer, Geschirrspüler usw.
NIN 3.1.4
Welche Angaben müssen für die Planung einer Stromversorgung bekannt sein?
- Stromart und Frequenz - Bemessungsspannung - unbeeinflusster Kurzschlussstrom am Speisepunkt
NIN 3.1
Erklären Sie die Buchstaben T, N, C, S im Zusammenfang mit der "Art der Erdverbindung"
T = Direkte elektrische Verbindung der Körper zur Erde, unabhängig von der bestehenden Erdung eines Punktes der Stromquelle N = Körper direkt mit dem geerdeten Punkt der Stromquelle verbunden. In Wechselstromnetzen ist der geerdete Punkt im Allgemeinen der Sternpunkt C = Neutralleiter- und Schutzleiterfunktionen kombiniert in einem Leiter (PEN) S = Für die Schutzfunktion ist ein Leiter vorgesehen, der vom Neutralleiter separat geführt ist.
NIN <ip-pii>
Aus welchem Grund sollte nur nach dem System TN-S installiert werden?
- Damit ein RDC-Schutz möglich ist - Durch die getrennte Verlegung von PE und N ist die Installation EMV freundlicher
NIN 3
Welches sind die wesentlichen Schutzmassnahmen, die im Normenteil 4.1 umschrieben werden?
- Schutz durch die automatische Abschaltung - Doppelte oder verstärkte Isolation - Schutz durch Schutztrennung
NIN Compact 4.1
Was versteht man unter dem Begiff "Basisschutz" und welcher Schutzklasse entspricht der Basisschutz?
Schutz gegen direktes Berühren Schutzklasse 0
NIN Compact <ip-pii>
Womit wird der Schutz sowohl gegen direktes als auch bei indirektem Berühren erreicht?
Der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) und Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) ist erreicht wenn die Besmessungsspannung ≤50V AC oder ≤120V DC ist (SELV/PELV)
NIN <ip-pii>
Gilt für die Definition der Schutzmassnahmen der Scheitelwert oder der Effektivwert?
Für Wechselspannungen gelten die Effektivwerte, wie zum Beispielg 230V AC