Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03342.jsonl.gz/274

Standort des Gebäudes
Bern
Nutzung
Mehrfamilienhaus
Gebäudehöhe
bis 11 m hoch
Ohne die Gegebenheiten des Gebäudes zu kennen, können wir die Frage nicht abschliessend beantworten.
In der Regel sind in Mehrfamilienhäusern die Kellerräume zu einen Brandabschnitt zusammengefasst. Die Geschossdecke zur Wohnung im Erdgeschoss bildet somit einen Brandabschnitt. Deshalb müsste auch der Wäscheabwurf so ausgestaltet werden, dass dieser den gleichen Feuerwiderstand wie die Geschossdecke (EI 60) aufweist.
Die einfachste Variante wäre womöglich, das Abwurfrohr im EG in einen feuerwiderstandsfähigen Schacht mit einem Deckel oder Klappe mit Feuerwiderstand EI 30 zu installieren. Denkbar wäre auch, den privaten Waschraum im UG als separater Brandabschnitt zusammen mit der Wohnung im EG auszubilden.