Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03276.jsonl.gz/1380

ZMutt: Erneuerung der Mittelspannungsanlagen (MS)
Wir haben die Mittelspannungsanlagen des weit hinten im Mattertal gelegenen Pumpwerks Zmutt (1972 m ü. M.), Besitz der Grande Dixence SA, erneuert, welches sich im Winter den meteorologischen und geografischen Schwierigkeiten und der Problematik des Skigebiets Zermatt in der Hochsaison stellen muss.
Die 10kV-Schaltanlage versorgt 5 Pumpen, welche das Wasser aus dem Mattertal in den Staudamm Grande Dixence befördern. Die beiden anderen 20kV-Schaltanlagen dienen der Anspeisung des Eigenbedarfs des Pumpwerks und der 130kV-Freiluftanlage.
Die alten MS-Zellen, die zwischen 1961 und 1964 gebaut und installiert wurden, haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und mussten komplett erneuert werden.
HYDRO Exploitation führte alle notwendigen Studien gemäss den SIA-Phasen durch, erstellte die Pflichtenhefte für die Materialbeschaffung, überwachte die Montage der Installationen und führte die Inbetriebnahme durch.
Die Pflichtenhefte beinhalteten den Ersatz der luftisolierten 10kV-Schaltanlage durch eine kompakte luftisolierte Schaltanlage der neusten Generation (2500A, 40kA, 17.5kV) und den Ersatz der luftisolierten 20kV-Schaltanlagen (bei der 130kV-Freiluftanlage und im Pumpwerk) durch kompakte SF6-isolierte Schaltanlagen (630A, 16kA, 24kV). Die neuen Schaltanlagen haben eine erwartete Lebensdauer von mindestens 40 Jahren.
Das Projekt beinhaltete auch den Austausch von zwei 630kVA-Trockentransformatoren, welche den Eigenbedarf versorgen.
Es wurden die folgenden Arbeiten durchgeführt:
- Erstellung von detaillierten Schemata,
- Überwachung der Fabrikation und Werksprüfungen,
- Demontage der bestehenden Anlagen,
- Sanierung der Räumlichkeiten,
- Montage und Verkabelungen der neuen Anlagen,
- Installation einer 2500A Duresca-Verbindung,
- Inbetriebnahme der Anlagen,
- Erstellung eines Abschlussberichts mit Prüfprotokollen, Schemata, Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Anlagen,
- Schulung des Betriebspersonals.
Dank einer guten Projektabwicklung und Koordination zwischen den verschiedenen Unternehmen und HYDRO Exploitation konnte der Auftrag optimal und termingerecht ausgeführt werden.