Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07246.jsonl.gz/1222

Centre d'énergie est conçu pour alimenter une usine de production de biens en plastique avec une capacité électrique et thermique. Ce centre d'énergie fonctionne au gaz naturel. Les principaux équipements du centre de technologie énergétique sont:
- 5 groupes de pompage de gaz naturel (GPU) d'une capacité électrique totale de 5 825 et d'une capacité thermique de 6 845 kW
- 2 chaudières à gaz d'une capacité thermique de 2 300 kW chacune
- 2 Réfrigérateurs à absorption d'une puissance frigorifique de 2 000 kW chacun et d'une consommation de chaleur de 2 857 kW nécessaires au fonctionnement du processus de refroidissement.
La capacité thermique installée du centre énergétique est de 11.445 kW et la capacité thermique calculée est de 10.059 kW.
Le centre énergétique est un bâtiment d'un étage, de plan rectangulaire, dont les dimensions globales sont de 66,0 x 12,0 m dans les axes et la hauteur de 6,0 m jusqu'au bas des structures de support. Le centre énergétique comprend la chaufferie, 5 locaux pour les unités de pompage de gaz, des installations pétrolières, des points de distribution pour une tension allant jusqu'à 10 kV, un appareillage de commutation de 0,4 kV, un transformateur, une salle de contrôle et une salle de bain. À l'extérieur du bâtiment, il y a des plateformes pour les tours de refroidissement sèches à GPU et une plateforme séparée pour les tours de refroidissement humides destinées aux réfrigérateurs à absorption.
Mise en œuvre du BIM
Les modèles BIM suivants ont été créés dans Revit:
• Architectural
• Structurel
• CVC
• Pompage et drainage
• Génie des procédés et Tuyauterie
Ces modèles ont été mis au point pour la coordination BIM dans Navisworks Manage.