Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06889.jsonl.gz/292

Les portes de secours sont des éléments très importants de tout grand bâtiment. Ils se composent de nombreux éléments, doivent répondre à des besoins différents et sont conçus selon des normes diverses. Vous trouverez ici une liste des normes et des termes les plus importants relatifs aux portes de secours.
Portes d’issue de secours
Les portes d'issues de secours
sont des portes équipées de serrures et de garnitures conformes à la norme SN EN 179 ou SN EN 1125 et, en option, de serrures et de commandes électriques conformes à la norme SN EN 13637
. Ces composants d'évacuation testés doivent être utilisés dans les différentes constructions de portes de manière à autoriser les fonctions d'évacuation requises.
Le fabricant de la porte est responsable de l'installation correcte des composants testés pour les voies de secours et donc des fonctions d'évacuation de la porte.
Afin d'éviter tout malentendu, certains termes collectifs utilisés dans les normes et contenant plusieurs variantes sont expliqués ici.
Éléments de commande
Les éléments de commande sont désignés différemment dans les différentes normes.
Selon la norme SN EN 179, il s'agit de la « poignée» et la « plaquede poussée».
La norme SN EN 179 décrit les composants mécaniques des portes d'évacuation d'urgence.
Selon la norme SN EN 1125, il s'agit des termes « barre antipanique » et « barre de pression ».
La norme SN EN 1125 décrit les composants mécaniques des portes d'évacuation pour les portes antipaniques.
Afin de rester compréhensible, les termes « poignée» de la norme SN EN 179 et « barre antipanique» de la norme SN EN 1125 sont généralement utilisés sans exclure aucune des variantes décrites.
Terminal de contrôle des portes (TCP)
Le terminal de contrôle des portes (TCP) comprend :
- Éléments de contrôle
- un « bouton d'urgence » à enclencher
- un élément de réinitialisation, tel qu'un interrupteur à clé
- divers indicateurs
Le TCP n'est pas mentionné dans la norme SN EN 13637. D'autres termes y sont parfois utilisés également.
Termes de la norme SN EN 13637
Les systèmes de portes d'issue de secours à commande électrique conformes à la norme SN EN 13637 se composent au moins des éléments suivants (individuels ou combinés) :
- Élément de déclenchement (correspond au bouton d’urgence) pour l’activation manuelle du verrouillage électrique pour la sortie
- Verrouillage électrique pour sécuriser la porte d’issue de secours
- Commande électrique pour l’alimentation, le raccordement et le contrôle du verrouillage électrique et de l’élément de déclenchement.
- Pictogramme, dont la taille et la couleur sont définis et qui indique clairement la fonction de l'élément de déclenchement.
Peut également être intégré dans le système de porte d’issue de secours :
- Délai de temporisation avec une ouverture décalée définie de la porte d’issue de secours
- La classe t1 correspond à un délai maximal simple de 15 secondes.
- La classe t2 correspond à un double délai maximal de 15 secondes et un supplément maximal de 180 secondes.
- Le deuxième délai de temporisation est déclenché exclusivement manuellement à partir d'un centre de sécurité surveillé 24h/24 (contrôle central des portes d’issue de secours). À cette fin, la situation devant la porte d'évacuation correspondante doit être visible directement ou par vidéosurveillance.
- En option, la temporisation du système de contrôle des issues de secours peut être interrompue prématurément à tout moment par un signal d'évacuation, par exemple le système de protection incendie, et la porte peut être ouverte.
- Mode de désactivation de la libération pour le blocage complet de la fonction de porte d’issue de secours
Auteurs : Werner Frei, Hanspeter Link