Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06883.jsonl.gz/455

Instructions de montage - Groupe de sûreté équerre
299.0.43 / V1
3 Montage et mise en service
3.1 Instructions de montage
Les composants du groupe de sûreté peuvent être montés au choix sur l’un des 3 manchons de sortie du clapet anti-retour. Quelle que soit la position, il y a un écoulement direct vers le chauffe-eau.
3.2 Monter le groupe de sûreté
Conditions:
- La température maximale du chauffe-eau est réglée à 90°C.
- Monter la soupape de sûreté à la verticale avec l’écoulement vers le bas pour un écoulement libre.
- Selon la position des conduites d’entrée et de sortie, visser la soupape de sûreté sur l’un des 3 manchons de sortie du clapet anti-retour.
- Visser le mamelon double sur l’un des 2 manchons de sortie libres du clapet anti-retour.
- Fermer le troisième manchon de sortie avec le bouchon de fermeture.