Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07098.jsonl.gz/583

|générateur PV (ou photovoltaïque) dont un conducteur est intentionnellement mis à la terre pour des raisons autres que la sécurité, par des moyens ne satisfaisant pas aux exigences de liaison de protection

NOTE 1 Un tel système n'est pas considéré comme un générateur mis à la terre – voir 3.102.
NOTE 2 Des exemples de mise à la terre fonctionnelle d'un générateur comportent la mise à la terre d'un conducteur via une impédance ou la mise à la terre uniquement temporaire du générateur pour des raisons fonctionnelles ou de performance.
NOTE 3 Dans un onduleur destiné à un générateur non mis à la terre, utilisant un réseau de mesure résistif pour mesurer l'impédance du générateur par rapport à la terre, ce réseau de mesure n'est pas considéré comme une forme de mise à la terre fonctionnelle.