Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03352.jsonl.gz/1659

Wenn die Netzintegration von PV-Anlagen eine Spannungserhöhung von über 3% bedeutet, sind Massnahmen zur Netzverstärkung notwendig. Die aktiven Netzelemente sind häufig kostengünstiger als die klassische Netzverstärkung. Die ElCom verlangt diese Variantenprüfung, wenn die Kosten über den KEV-Topf der Swissgrid rückerstattet werden sollen, anstatt sie dem Netznutzungstarif zu belasten.
Im BKW-Netz sind bereits 10 Regelbare Ortsnetztransformatoren (RONT) und 15 Einzelstrangregler (ESR) in Betrieb. Der RONT wird nicht nur in Gebäudestationen, sondern neu auch als preiswerte Lösung auf Freileitungsmasten eingesetzt. Übersteigen die Kosten für klassische Netzverstärkung 40 000 Franken, ist der Einsatz eines RONT häufig die kostengünstigere Variante.
Der RONT ist ein Transformator zwischen Mittel- und Niederspannung, der die Spannung auf einen Sollwert auf der Niederspannung-Sammelschiene aktiv regelt. Den RONT gibt es in den Leistungsklassen 160, 250, 400 und 630 kVA mit den folgenden Regelstufen: +6x 1.75% und -2x 1.75%.