Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03658.jsonl.gz/2425

Ausgangslage:
Die Verwaltung eines Schulhauskomplexes mit Hallenbad, Turnhalle, Sauna, Fitnesscenter, Garderoben, Restaurant, Küche und WC-Anlagen wollte wissen, ob der Zustand der 35-jährigen Lüftung Einfluss auf die Gesundheit der Benutzer haben kann.
Inspektion und Ergebnisse:
Die Lüftung wurde auf den mikrobiologischen Zustand und auf die Funktionalität kontrolliert. Das Ergebnis war eine starke Kontamination sowie die Beeinträchtigung der Brandsicherheit. Da sich der regelmässige Service auf Filterwechsel und andere Unterhaltsarbeiten beschränkt hatte, war das Problem der Hygiene nicht erkannt worden.
Massnahmen:
Die Reinigung des Lüftungssystems wurde von der Verwaltung umgehend bei uns in Auftrag gegeben.
Empfehlung:
Es ist sinnvoll, die Zuluftanlagen in Schulhäusern jährlich auf den Hygienezustand kontrollieren zu lassen. Damit können Sie sicherstellen, dass die Richtlinien der SWKI eingehalten werden und die Gesundheit der Benutzer geschützt wird. Ebenso sinnvoll ist es, die Abluftsysteme regelmässig visuell inspizieren zu lassen, um Funktionsstörungen rechtzeitig zu erkennen und Energieverschwendung zu vermeiden.