Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01185.jsonl.gz/413

Ingresso binario con richiesta di contatto
Descrizzione
L'unità BI08F01KNX è dotata di 8 ingressi per il collegamento di contatti flottanti,
z. ad esempio sensori o interruttori, e possono essere configurati per l'invio di comandi di accensione e spegnimento,
dimmer, tapparelle, richiamo di scene e sequenze sul bus.
La funzione di contatore di impulsi serve anche a contare le operazioni di commutazione.
Sul pannello frontale è presente un LED che indica lo stato di ciascun ingresso.
Gli ingressi possono essere configurati come ingressi analogici per il collegamento delle sonde di temperatura NTC a
Sensori di temperatura NTC, per inviare la misura della temperatura tramite il bus
o per gestire un modulo termostatico completo.
Due ingressi possono essere configurati come "Sensore intelligente" per il collegamento di
sensori plug-in: SM03E01ACC con sensore di temperatura e sensore di CO2 e SM03E02ACC con sensore di temperatura e sensore di CO2.
sensore di temperatura e un sensore VOC per misurare la qualità dell'aria interna (IAQ) e la CO2 equivalente (eCO2).
Inoltre, sono disponibili 10 blocchi logici per esprimere espressioni semplici con operatori logici o di soglia, o espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali.
espressioni con operatori algebrici e condizionali; è possibile implementare algoritmi predefiniti per il controllo proporzionale di temperatura e umidità.
controllo della temperatura e dell'umidità o per il calcolo del punto di rugiada.