Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03541.jsonl.gz/411

Uponor Smatrix Aqua PLUS Wartung 1
Spülstationen unterliegen einer halbjährlichen Wartung nach DIN EN 806-5. Die Wartung wird nach folgenden Punkten durchgeführt.
Abnehmen der Abdeckung von der Spülstation.
Sichtprüfung aller Wasser- und Kabelverbindungen.
Funktionsprüfung Magnetventil(e) durch Handauslösung Spülvorgang PWH+PWC.
Funktionsprüfung Abwasserbauteil:
Während des Durchlaufs der Funktionsprüfung Magnetventil(e), den Abwasserweg auf Dichtheit und freien Durchgang prüfen.
Funktionsprüfung Rückstausensor:
Während eines weiteren Durchlaufs der Funktionsprüfung Magnetventil(e) den Abwasserweg verschließen. Sobald Rückstau anliegt und der Schwimmer den Kontakt weitergibt, müssen die Magnetventile schließen und ein 10 sekündiger Warnton ertönen, der alle 2 Minuten wiederholt wird.
Optional: Die Spülkriterien mittels USB-Receiver anpassen/verändern. Überprüfen der gewählten Werte durch Auslösen eines Spülvorgangs.
Eintragen der Werte in das Wartungsprotokoll und Übergabe an den Auftraggeber.
Ohne Anfahrt zur Baustelle