Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06927.jsonl.gz/50

Des défauts d'isolement de câbles électriques avaient été constatés dans plusieurs coffrets de raccordement situés à l'intérieur du bâtiment réacteur. Ils auraient pu empêcher le fonctionnement de différents matériels (vannes, pompes) dans certaines conditions accidentelles entraînant la présence d'eau ou de vapeur d'eau.
Ces défauts proviennent d'opération de dénudage de fils pour leur raccordement lors de montages initiaux ou de modifications ultérieures. Ils ont été constatés pour la première fois à Penly2. Des investigations complémentaires ont mis en évidence des anomalies similaires sur d'autres réacteurs. A la suite d'études plus approfondies, EDF a proposé de reclasser cette anomalie au niveau 2 de l'échelle Ines. Ceci a été notifié à l'autorité le 9 mars. EDF a présenté à l'ASN un programme de contrôle et de réparation.
Source
H.K./C.P. d'après un communiqué de presse de l'ASN du 14 avril 2004