Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03451.jsonl.gz/939

Im KKW Mühleberg wurde während der bis zum 8. September 2009 dauernden Jahresrevision das Antriebssystem einer Speisewasserpumpe modernisiert. Nach dem Wiederanfahren der Anlage führte das KKM in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten umfangreiche Tests durch. Bei einem Testsschritt wurde der Ausfall einer Speisewasserpumpe simuliert, der durch den Start einer Reservepumpe hätte kompensiert werden sollen. Aufgrund eines Mangels im Testprogramm startete die Reservepumpe bei diesem Schritt nicht.
Das Testprogramm berücksichtigte nicht, dass die Antriebssteuerung nach einer Speisewasserpumpen-Umschaltung je nach Betriebssituation erst nach einer gewissen Zeit wieder bereit ist für eine weitere Umschaltung. Dadurch sank das Wasserniveau im Reaktor rasch ab, so dass auslegungsgemäss eine Reaktorschnellabschaltung erfolgte.
Stand aktualisiert am 13.01.2010