Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03546.jsonl.gz/728

Neue Blitzschutztechnologien in Tenaga Nasional Berhad (Malaysia) 33-kV-Übertragungsleitung
Die Streamer Electric AG begann 2014 mit dem grössten malaysischen Stromversorger, Tenaga Nasional Berhad, zusammenzuarbeiten. Innerhalb zweier Jahre beobachteten und analysierten die Parteien die Leistung eines neuen Streamer-Produkts, des Mehrkammer-LLPD-SAdM35z vom Shield-Typ. Der Pilotbetrieb umfasste 180 LLPD‘s, die auf einer 28 km langen 33 kV-Verteilungsleitung installiert waren. Dieses Projekt war Teil eines Blitzschutzprogramms in TNB-Verteilungsnetzen.
Die Leitung, gebaut auf offenem Feld und ohne natürliche Abschirmung sowie hohem Erdungswiderstand, ist häufigen Blitzeinschlägen ausgesetzt und damit auch von häufigen instationären Blitzausfällen betroffen. Die Blitzschutzvorrichtungen, die zuvor in Stromleitungen eingesetzt wurden, waren Metalloxid-Ableiter der Klasse II (MOA). MOA‘s sind wirksam bei niedrigem Erdungswiderstand. Ihre Anwendung bei hohem Erdungswiderstand (> 15 Ω) führt zu vorzeitiger Alterung, hohen Wartungskosten und reduzierter Zuverlässigkeit aller Stromnetze.
Die Pole befinden sich in einem hohen spezifischen Bodenwiderstand (obere / mittlere Schicht> 200 Ωm) mit einem Erdungswiderstand> 15 Ω.
Im Juni 2016 wurde die 33-kV-Verteilungsleitung mit SAdM35z LLPDs und Störungsindikatoren unter der Marke Lodestar (entworfen von A-TREE Research & Development Company Ltd.) ausgestattet. Für die 10-monatige Überwachung der Streckenperformance von Juni 2016 bis März 2017 wurde die Störungsnummer mit den Daten zur Sturmaktivität in der Nähe der betrachteten Verteilungsleitung verglichen.
Gemäss der Leistungsanalyse vor der Installation von SAd35z wurde die Leitung von Januar 2015 bis Mai 2016 22 Mal ausgeschaltet. Nach der SAd35z-Installation von Juni 2016 bis März 2017 gab es nur 3 Ausfälle. Daher führte die SAd35z-Installation zu einer Reduzierung der Blitzausfälle um 86%.
Die Kosten für den Austausch von vorzeitig gealterten Komponenten von MOV-Ableitern, die in Bereichen mit hohem spezifischem Bodenwiderstand installiert sind, sind nach der Anwendung von SAdM35z um mehr als das Zehnfache zurückgegangen.
TNB erkannte die Ergebnisse des Pilotprojekts als positiv an und plant die grosstechnische Installation von SAd35z in Verteilernetzen, die sich in offenen Gebieten und Gebieten mit hohem Bodenwiderstand befinden.