Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03282.jsonl.gz/369

Die Geräte verfügen je nach Grösse über eine bestimmte Menge Kalk die sie aus dem Wasser entfernen können (Austauschkapazität). Ist die Austauschkapazität erschöpft, muss eine Regeneration erfolgen. Während der Regeneration schaltet das Gerät intern auf Bypass. Das bedeutet, es kann Wasser bezogen werden, dieses ist aber für die Dauer der Regeneration nicht behandelt (also hart). Damit eine solche Regeneration nicht in einer Phase mit hohem Wasserverbrauch stattfindet, werden die Geräte so programmiert, dass eine Regeneration nachts stattfindet. Im Normalfall 2:00h. (Die Regenerationszeit kann aber frei programmiert werden)
Elektronik:
Alle Geräte arbeiten ab Werk mit einer Praxisintelligenz mit folgender Funktion. Das Gerät berechnet jede Nacht den Wasserverbrauch im Durchschnitt der letzten 3 Tage. Ergibt die Berechnung, dass die Restkapazität für den nächsten Tag noch ausreicht, wird keine Regeneration ausgelöst. Reicht aber die Restkapazität nicht aus für den nächsten Tag, löst die Anlage eine Regeneration aus.
Kalkfrei GmbH berechnet die Einzelanlagen so, dass die theoretische Kapazität für ca. 5 Tage ausreicht. Das ergibt dann einen maximalen Verlust beim Salzverbrauch der 20% nicht übersteigt in Abweichung zur theoretischen Maximalkapazität.
Als Option wären auch andere Betriebsarten möglich. Z.B. ohne Berechnung eine sofortige Regeneration auslösen, egal zu welcher Tageszeit. Das ergäbe dann keinen Verlust gegenüber der theoretischen Maximalkapazität, hat aber den Nachteil, dass dann hartes Wasser geliefert wird. Das ist normalerweise nicht erwünscht, weil ja die Haushaltgeräte auf weiches Wasser eingestellt werden und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden vom harten Wasser. Ab einer Hausgrösse von ca. 5 Wohnungen macht eine sogenannte Pendelanlage dann Sinn. Beschreibung der Pendelanlage unter „Gemeinsame Daten von Pendelanlagen“.