Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03394.jsonl.gz/637

Vor jedem Anschluss muss die Anschlussspannung der zu versorgenden Geräte geprüft und die voraussichtliche Gesamtleistung berechnet werden, die verbraucht wird, um den oder die Schaltschränke entsprechend auslegen zu können.
Das Kalibrieren der Verteilerschränke definiert die Kalibrierung des Zählerschranks. Der mit 63 A bereitgestellte Schrank von Loxam kann durch einfaches Austauschen der mit dem Gerät mitgelieferten Sicherung auf 32 A umgestellt werden.
Da das Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und Verteilerschrank (Tetra 4P + N 25 m x 16 mm²) nicht geerdet ist, muss es mit einer Isolierhülle geschützt oder vor mechanischer Beschädigung bewahrt werden.
Der mit dem Schrank mitgelieferte Erdungsstab ist obligatorisch und ermöglicht die Erdung der Anlage ausgehend vom Verteilerschrank.
Berechnung der Kapazität (l) eines elektrischen Schaltschranks in Ampere (A):
1) Errechnung der Summe der Leistungen P der in kW zu versorgenden Geräte
2) Anwendung eines Gewichtungskoeffizienten als "Aufschlag" von 0,70 (dieser Koeffizient gewichtet die Gesamtleistung unter dem Aspekt, dass nicht alle zu versorgenden Geräte gleichzeitig benutzt werden)
3) Kalibrieren des Schranks in A = (P(kW) x (1 000 x 0,8))/ Spannung U(V)