Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03608.jsonl.gz/1481

Betriebstechnische Massnahmen zum
verhindern von Legionellen.
Durch eine gezielte Steuerung und Regelung der Warmwasserströme im System sollen eine zu
starke Abkühlung der Wassertemperatur sowie Stagnationszeiten vermieden werden.
Bautechnische Maßnahmen
Hydraulischer Abgleich des Zirkulations-systems. Eine kontinuierliche Zirkulation ist notwendig.
Umwälzung des WW-Speicherinhaltes, so dass der gesamte Wasserinhalt die geforderte
Temperatur von 60°C aufweist.
Regelmäßige Reinigung des WW-Speichers.
Reduzierung von Speichervolumen
Stillgelegte Leitungen müssen demontiert werden, um stagnierendes Wasser zu vermeiden.
Ausdehnungsgefäße sollten durchflossen sein.
Leitungen auf Isolierungen überprüfen.
Grunddesinfektion (chemisch mit Chlor oder H2O2 des Rohrleitungssystems bei hohem
Legionellenbefall (Entfernung von Biofilmen und Ablagerungen).