Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07086.jsonl.gz/1320

Si l’intégration au réseau d’installations photovoltaïques entraîne une augmentation de la tension de plus de 3%, des mesures de renforcement du réseau sont nécessaires. Or, les éléments de réseau actifs sont souvent moins coûteux que le classique renforcement du réseau. EL'ELCOM exige l'examen de cette variante lors des demandes de remboursement des coûts de renforcement par le fond RPC (plutôt que de répercuter ces coûts sur le tarif d'utilisation du réseau).
Le réseau BKW intègre déjà 10 transformateurs de distribution réglables (TDR) et 15 régulateurs de branche (RDB) en fonctionnement. Le TDR n’est pas uniquement utilisé dans les stations de bâtiments, mais désormais aussi comme une solution économique pour les stations sur mât. Si les coûts de renforcement classique du réseau dépassent les 40 000 CHF, l’utilisation d’un TDR est bien souvent une solution avantageuse.
Placé entre les niveaux moyenne et basse tension, le TDR permet de maintenir une valeur de consigne constante sur le jeu de barres basse tension. Ces transformateurs existent en versions 160, 250, 400 et 630 kVA, aux niveaux de réglage suivants: +6x 1,75% et -2x 1,75%.