Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07229.jsonl.gz/554

Electrisation avec des bouts de fils à nu
Alors qu'un apprenti était occupé à tirer un câble Tdc à travers un panneau en tôle, il a mis hors tension le groupe lumière de l'entrée mais il y avait une inversion de groupes.
Sans vérifier l’absence de tension, il a tiré le câble Tdc endommagé par l’ouverture du panneau en tôle et a été alors fortement électrisé.
D’un côté il touchait le bâtiment mis à la masse et de l’autre le câble endommagé encore sous tension.
Conclusion:
Il faut vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesures dans tous les cas et assurer contre le réenclenchent avec un dispositif adapté. Un bout de scotch ne suffit pas!!!
Lien: ESTI 02/15