Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07155.jsonl.gz/795

Art. 35 al. 2 OPA
Lʼéclairage de secours est prévu pour remédier à une défaillance éventuelle de lʼéclairage artificiel. Il est par conséquent alimenté indépendamment de lʼalimentation générale prévue pour lʼéclairage artificiel.
Les critères en matière dʼéclairage artificiel sont décrits de manière détaillée dans la norme européenne SN EN 1838 (voir complément).
- En cas de défaillance de lʼalimentation de lʼéclairage artificiel, lʼéclairage de secours doit sʼenclencher automatiquement.
- En cas de panne de lʼalimentation générale en courant, lʼéclairage de secours doit permettre de quitter un lieu en toute sécurité.
- La durée dʼexploitation de lʼéclairage de secours doit être suffisamment longue pour éliminer un danger ou terminer un sauvetage.
- Lʼéclairement doit être conforme aux exigences de la norme européenne EN 1838 (voir complément) afin quʼil soit possible:
- de voir les objets et les signalisations de sauvetage,
- dʼarrêter ou de terminer les processus de travail sans danger,
- de quitter la zone de danger.
- Il faut absolument éviter que lʼéclairage de secours provoque des éblouissements. Cʼest pourquoi on impose un éclairement maximal en fonction de la hauteur dʼun point lumineux au-dessus du sol. Pour une lampe, lʼindice de reproduction des couleurs doit être de 40 Ra au moins, afin que les couleurs de sécurité puissent être reconnaissables en tant que telles.
- Lʼéclairage antipanique ou lʼéclairage des voies dʼévacuation doit atteindre au moins une valeur de 50 % de lʼéclairement en cinq secondes et la valeur maximale de lʼéclairement de secours doit être atteinte après soixante 60 secondes.
- Lorsque le poste de travail présente des dangers particuliers, lʼéclairement requis doit être disponible en permanence ou en 0,5 secondes.
Les signaux de sécurité (p. ex. voies de secours et premiers secours) doivent remplir des exigences spécifiques en matière dʼéclairement et de distance de perception: le guidage optique doit en tout temps être assuré. Lʼéclairage de secours doit faire lʼobjet dʼun entretien régulier au cours duquel il faut également contrôler son fonctionnement correct!