Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06882.jsonl.gz/1210

Une installation électrique doit prévoir certaines choses pour la sécurité. * Un disjoncteur différentiel appartenant au fournisseur d'électricité permet d'isoler l'installation, ainsi que de juguler les fuites intempestive de cette dernière, le différentiel est calibré à 500mA pour les disjoncteurs récents et 650ma pour les appareillages plus anciens (disjoncteur de couleur noire). * La valeur de 500mA ou 650mA du disjoncteur différentiel ne permet, pour la protection des personnes, qu'une action préventive. Un disjoncteur différentiel réglé à un maximum de 30mA de courant de fuite doit être installé au départ des circuits électrique. * Pour une pré protection efficace des personnes, la valeur maximale de résistance de la prise de terre est fixée à 100 ohms lorsqu'un différentiel de 500mA est en place en tête de l'installation : (Valeur de la tension de contact divisée par la valeur du différentiel), par exemple: pour des locaux secs Ul = 50 volts, différentiel 0,5A => 50/0,5=100 ohms. Ne négligez pas la sécurité.