Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03296.jsonl.gz/1146

Eidg. dipl. Elektroinstallateur
Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "Blindstromkompensationsanlagen" hinzufügen oder entfernen möchtest
Was verursacht Blindleistung ?
- Motoren, Transformatoren, Schweissapparate, Leuchtstofflampen, usw. benötigen nebst Wirkleistung auch Blindleistung aus dem Netz
Warum ist Blindleistung unerwünscht ?
Blindleistung belastet die Leitungen und Netze
Wann wird ein Blindleistungszähler eingebaut ?
Wenn Q 40% von P (4,5RP / Kvarh)
Ab wann ist eine Blindstromkompensation sinnvoll?
Einzelkompensation: ab ca. 7500kVarh ≈ 300Fr / Jahr BlindstromZentralkompensation: ab ca. 20'000 kVarh ≈ 1000Fr. / Jahr Blindstrom
Wie lange lebt eine Komp.-Anlage im Schnitt ?
ca. 10 -15 Jahre (kommt darauf an ob Spitzen oder gleichmässige Last)
Welche Arten von Kompensationsanlagen gibt es ?
- Einzelkompensation- Gruppenkompensation- Zentralkompensation
Wie lautet die Faustformel für die Berechnung derbenötigten Kapazität einer Komp.-Anlage
230V: ca. 60µF pro kVar = C400V: ca 20µF pro kVar = C
Wie lautet die Formel für die Berechnung der benötigtenKapazität einer Komp.-Anlage
C tot = QC x 106 / U2 x Kreisfrequenz
Lernkarten für grafische Berufe
Engagiert in den Bereichen Sport, Bildung und Wirtschaft