Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07247.jsonl.gz/627

- Augmenter les performances des stations d'épuration des eaux usées - Améliorer les performances épuratoires
- Éviter la formation de mousse et les émissions d'odeurs
- Oxygène pour le traitement des eaux usées - un approvisionnement fiable à tout moment
- Oxy-Injector Ventoxal : apport dynamique d'oxygène, y compris le mélange.
- Oxy-Injector Turboxal : Système flottant d'apport d'oxygène - y compris le mélange.
- Injecteur Poroxal : système d'administration d'oxygène autonome en énergie et sans risque d'obstruction.
- Injecteur-Bicone : Système spécial : enrichissement élevé en oxygène avec sursaturation
- Apport d'oxygène - contrôle et régulation
- La consultation sur les systèmes d'apport d'oxygène pur pour le traitement des eaux usées est le nerf de la guerre.
Augmenter les performances des stations d'épuration des eaux usées - Améliorer les performances épuratoires
Une station à boues activées alimentée de manière optimale en oxygène présente généralement un faible indice de boue et une bonne sédimentation des boues.
L'augmentation de la biomasse active permet d'accroître les performances d'une telle installation. La demande d'oxygène plus élevée qui en résulte est couverte de manière fiable par le système d'apport d'oxygène sélectionné et efficace. La performance de nettoyage de l'installation est augmentée.
Éviter la formation de mousse et les émissions d'odeurs
Une augmentation des émissions d'odeurs ainsi que la formation de mousse indiquent un apport de gaz - généralement de l'air - trop élevé ou inefficace pour la composition ou la constellation spécifique des eaux usées. Les substances odorantes sont éliminées par des quantités élevées de gaz, la formation de mousse est favorisée.
Les systèmes efficaces d'apport d'oxygène pur réduisent considérablement l'"apport de gaz" (jusqu'à 1/30) et réduisent ainsi les éventuelles émissions d'odeurs ainsi que la tendance à la formation de mousse avec un apport d'oxygène optimal.
De l'oxygène pour le traitement des eaux usées - fourni en toute sécurité à tout moment
Avec Nexelia, Carbagas propose différents systèmes de traitement biologique des eaux usées qui sont adaptés de manière optimale aux exigences respectives en matière d'apport efficace et économique d'oxygène pur :
- Convient à toutes les géométries de piscine
- Capacité élevée d'apport d'oxygène
- Rendement d'entrée élevé
- Faible demande énergétique
- Pour les charges ponctuelles ou de pointe extrêmes
- 0 à 100 % réglable, à court terme, à tout moment
- Peut être installé sans vidanger la piscine
Les systèmes d'alimentation en oxygène peuvent être installés de manière flexible, sous la forme d'une unité enfichable pouvant être retirée à tout moment ou d'une installation fixe.
Les systèmes d'apport d'oxygène Carbagas permettent de répondre de manière fiable et à tout moment à une demande d'oxygène élevée et très fluctuante, même à des températures élevées des eaux usées.
Les systèmes d'entrée d'oxygène Carbagas en un coup d'œil :
Oxy-Injector Ventoxal : apport dynamique d'oxygène, y compris le mélange.
Le Ventoxal Oxy-Injector est un système d'alimentation en oxygène composé d'une buse CS optimisée et d'un système d'éjection en aval qui fournit de l'oxygène sous forme de bulles de gaz extrêmement fines. La pompe intégrée au système génère un flux propulsif turbulent qui permet d'introduire très efficacement de grandes quantités d'oxygène dans les bassins d'aération. En outre, l'Oxy-Injecteur Ventoxal est capable de mélanger le réservoir de manière autonome, même pendant les pauses d'aération. Ce mélange et l'introduction d'oxygène pur font du Ventoxal un système extrêmement efficace.
Oxy-Injector Turboxal : Système flottant d'administration d'oxygène - y compris le mélange.
L'Oxy Injector-Turboxal est un système d'apport d'oxygène qui flotte à la surface de l'eau. Sa conception efficace et compacte lui permet d'être utilisé dans les bassins d'aération, les bassins d'eaux usées et les eaux de surface. À l'aide d'une turbine spéciale combinée à une hélice, les eaux usées sont mélangées intensivement à l'oxygène et l'oxygène est introduit efficacement. La turbine intégrée au système est capable de transporter les eaux usées enrichies jusqu'aux profondeurs d'une large gamme de tailles de bassins. En plus de la fonction d'introduction pure, le Turboxal est également capable de mélanger le bassin d'aération de manière autonome sans fumigation d'oxygène. Cela augmente l'efficacité de l'installation même pendant les pauses d'aération.
L'injecteur Oxy Turboxal :
- Unité compacte et flottante
- Peut être utilisé pendant le fonctionnement
- Aucune vidange de la piscine n'est nécessaire
- Apport d'oxygène et mélange autosuffisant
- Pour les bassins d'aération, les étangs et les lagunes d'eaux usées ainsi que pour les eaux de surface.
Données techniques Oxy Injector-Turboxal :
|Type||Diamètre

[m]
|Altitude a. s. l.

[m]
|Poids

[kg]
|Puissance

[kW]
|Oxygène

[kg/h]
|Oxy-Injecteur Turboxal 200||2,46||2,6||1100||22||80 - 120|
|Oxy-Injecteur Turboxal 300||2,15||2,6||800||16||70 - 100|
Injecteur Poroxal : système d'administration d'oxygène autonome en énergie et sans risque d'obstruction.
L'Injecteur-Poroxal est un système d'injection utilisé aussi bien pour l'oxygène que pour le CO2, installé au fond des bassins d'aération. Il s'agit d'un système statique qui utilise la pression présente dans la bouteille d'oxygène et qui est donc totalement autonome en termes d'énergie. Pour l'entrée de l'oxygène, on utilise des diffuseurs à tuyau spécialement conçus pour l'oxygène, qui ne se bouchent pas. Pré-assemblés sur des cadres en acier inoxydable, ils sont déversés au fond de la cuve dans des registres verrouillables individuellement, si nécessaire sans vider la cuve. Il est également possible d'installer directement les diffuseurs de tuyaux spéciaux sur le fond de la piscine.
Injecteur-Bicone : Système spécial : enrichissement élevé en oxygène avec sursaturation
Grâce à l'injecteur Bicone, il est possible de dissoudre des gaz tels que le CO2, l'O2 et l'O3 à des concentrations élevées dans l'eau - presque jusqu'à la limite de saturation. Le système est une combinaison d'un mélangeur statique et d'un réacteur, ce qui permet une injection de gaz très efficace et sans perte, avec seulement une faible perte de pression. Il peut même être utilisé à des températures et pressions élevées ou dans des eaux usées fortement chargées. Le Bicone peut également être intégré aux systèmes existants, par exemple dans la ligne principale ou comme boucle de dérivation. Dans le domaine des eaux usées, l'injecteur Bicone est utilisé pour la neutralisation au CO2, mais aussi pour la réduction des odeurs par débordement d'eau fortement enrichie en oxygène.
L'injecteur Bicone peut être utilisé en plein débit mais aussi en débit partiel avec une pompe de surpression. L'injecteur Bicone homologué est disponible pour des débits volumétriques de 10 m³/h à 1 000 m³/h en version standard en acier inoxydable PN 6. L'équipe de traitement de l'eau de Carbagas sera heureuse d'examiner les demandes de modification à tout moment.
Apport d'oxygène - contrôle et régulation
Une unité de dosage d'oxygène et de commande des entraînements ou des pompes parfaitement adaptée aux systèmes d'entrée d'oxygène est une condition préalable à un fonctionnement économique.
Les systèmes de contrôle de l'oxygène ou du dioxyde de carbone sont commandés par un automate programmable et offrent des modes de connexion Profibus, Ethernet ou Wi-Fi.
Tous les composants pour mesurer, réguler et contrôler jusqu'à 200 kg/h d'oxygène ou de dioxyde de carbone sont intégrés dans une seule unité. Jusqu'à huit unités peuvent être mises en réseau. Les solutions basées sur le web permettent un accès via des appareils mobiles.
Données techniques :
Unité intégrée de mesure, de contrôle et de dosage, composée d'une armoire de contrôle et d'une armoire de dosage pour une capacité maximale de 200 kg/h.
- Unité PLC pour la commande de moteurs électriques jusqu'à 22 kW / 45 A
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges, la chaleur et l'humidité.
- 400 V, alimentation triphasée
- Double contrôle PID pour la teneur en O2 ou la valeur du pH
- Modes de connexion PROFIBUS, Ethernet ou Wi-Fi
- Interface web
L'armoire de dosage se compose des principaux éléments suivants :
- Débitmètre thermique
- Valve moteur
- Manomètre
- Vanne pneumatique
- Transmetteur de pression
- Clapet anti-retour
Les conseils sur les systèmes d'apport d'oxygène pur pour le traitement des eaux usées sont la panacée.
Tous les systèmes d'apport d'oxygène sont optimisés pour être utilisés dans les formes et géométries de piscines respectives. Ils peuvent être combinés à divers systèmes conventionnels pour l'apport d'air ou utilisés indépendamment pour une biologie à l'oxygène pur.
Ils sont utilisés dans :
- Produits chimiques et pétrochimiques
- Raffineries
- Traitement des eaux usées municipales
- Industrie des peintures et vernis
- Industrie du textile et du cuir
- Production de pâte à papier et de papier
- Industrie alimentaire telle que les laiteries, les abattoirs, l'industrie des boissons, les boulangeries et les pâtisseries.
- ... notamment pour les eaux usées industrielles et alimentaires hautement contaminées
La recherche du système d'apport d'oxygène et du concept d'installation optimaux pour la station d'épuration concernée est facilitée pour l'exploitant par les conseils d'experts compétents. Outre le choix de la variante appropriée, son intégration dans le processus de traitement existant revêt également une importance considérable. Carbagas peut s'appuyer sur plus de 30 ans d'expérience et sur un nombre de plus de 1000 systèmes installés dans le monde.
La démonstration des performances et de la flexibilité peut être illustrée sur place par des systèmes mobiles si nécessaire, même sur une longue période.
Des systèmes d'alimentation efficaces en oxygène pur et technique permettent d'optimiser les processus et d'augmenter de manière ciblée les performances des stations d'épuration biologiques de manière très simple et rapide : le processus d'épuration est optimisé, les émissions d'odeurs des stations d'épuration sont réduites et la tendance à la formation de mousse est également réduite.