Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03627.jsonl.gz/386

In Systemen IT dürfen die folgenden Überwachungs- und Schutzeinrichtungen verwendet werden:
- Isolationsüberwachungseinrichtungen (IDMs)
- Differenzstrom- Überwachungseinrichtungen (RCMs)
- Isolationsfehler- Sucheinrichtungen
- Überstrom- Schutzeinrichtungen
- Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCDs)
In Fällen. wo ein System IT aus Gründen der Aufrechterhaltung der Stromversorgung verwendet wird, muss eine Isolationsüberwachungseinrichtung vorgesehen werden, die das Auftreten eines ersten Fehlers zwischen einem aktiven Teil und Körpern oder gegen Erde anzeigt. Diese Einrichtung muss ein akustisches und/oder optisches Signal bewirken, das so lange andauern muss, wie der Fehler besteht.
Wenn sowohl akustische als auch optische Signale vorhanden sind, ist es zulässig, das akustische Signal abzuschalten, das optische Signal muss jedoch bestehen bleiben, solange der Fehler besteht!