Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07205.jsonl.gz/1044

L’année 2019 a été marquée par l’arrêt du fonctionnement en puissance de la centrale nucléaire de Mühleberg. C’est ce que constate le nouveau Rapport de surveillance de l’IFSN. En outre, 30 évènements devant être obligatoirement notifiés ont eu lieu. On en dénombre 33 en 2018.
Le 23 juin 2020, l’IFSN a octroyé à la centrale nucléaire de Gösgen le permis pour le redémarrage après la révision annuelle de 2020. Les contrôles et les inspections ont montré que les travaux de révision ont été effectués correctement.
Le 26 juillet 2019, un toron de fils métalliques a provoqué un court-circuit dans un interrupteur de 10 kV de l’alimentation électrique pour les besoins internes de la centrale nucléaire de Gösgen.
En 2019, les installations nucléaires suisses ont été exploitées de manière sûre. Le nombre d’évènements devant obligatoirement être notifiés se situe également dans la fourchette des années précédentes.
Le 13 mai 2019, la centrale nucléaire de Gösgen a constaté que 101 convertisseurs de mesure de pression au total étaient utilisés dans l’espace annulaire et qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’essais pour déterminer leur aptitude à des conditions de défaillance. Lors de l’arrêt de révision annuel de 2019, la centrale nuclaire de Gösgen a échangé les convertisseurs contre des convertisseurs testés.
Le 15 mars 2019, une soupape de régulation n’a pas pu être ouverte lors d’un test. Ceci a été dû à la défaillance d’un module de commande du moteur de soupape. L’évènement a eu peu de signification au niveau de la sécurité technique.
L’année dernière, les installations nucléaires suisses ont été exploitées de manière sûre. Telle est la conclusion à laquelle est parvenue l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) dans son Rapport de surveillance. L’année 2018 a été marquée par deux étapes au niveau de la procédure juridique.
La centrale nucléaire de Gösgen peut reprendre son exploitation après l’achèvement de la révision annuelle.
La centrale nucléaire de Gösgen a été mise à l’arrêt pour permettre une réparation d’une fuite dans la partie non-nucléaire de l’installation. La protection de l’être humain et de l’environnement a été sans arrêt assurée.