Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03347.jsonl.gz/1359

Wann müssen Sie einen Elektrofachmann hinzuziehen?
Es gibt einige wichtige Regeln bei der Montage von Verteilerdosen, und wenn Sie sich unsicher sind, dann sollten Sie unbedingt einen Elektrofachmann zu Rate ziehen.
a) In Zone 0 dürfen keine Schalter, Steckdosen oder Verteilerdosen installiert werden.
b) In den Zonen 1 und 2 dürfen ausschließlich Schalter installiert werden die eine Nennspannung von 12 V Wechselstrom oder 30 V Gleichstrom in SELV-Stromkreisen (Sicherheitskleinspannung) nicht überschreiten. Die Stromquelle muss außerhalb der Zonen 0, 1 und 2 liegen.
c) In Zone 3 dürfen Schalter, Steckdosen und Verteilerdosen nur dann installiert werden, wenn sie
- entweder jede für sich durch einen separaten Stromkreis geschützt ist;
- oder durch einen SELV-Stromkreis geschützt ist;
- oder durch einen Fehlerstromschutzschalter der bei einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA den Stromkreis unterbricht. (HFI- oder HPFI-Schutzschalter, in Wohnungen jedoch HPFI-Schutzschalter.