Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03216.jsonl.gz/2812

5x EG10XL auf Linie 1 seit 06/2015; 5x EG10XL auf Linie 2 seit 06/2016; alle SPGs im zweiten, dritten und vierten Zug
Folgen der Installation von SPG’s: Bessere Reinigung von Membranwänden, dem Verdampfer und den Überhitzern, Shower Cleaning im 2./3. Zug veraltet / entfernt, viel langsamerer Aufbau von Kesselasche, niedrigere Temperaturen am Verdampfer, weniger explosive Reinigung erforderlich. Irgendwann wurde die Kessellast erhöht, weil die Rauchgastemperaturen am Verdampfer der begrenzende Faktor vor den SPGs waren. Danach war die explosive Reinigung die gleiche wie vor den SPG’s, jedoch bei höherer Belastung.