Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05109.jsonl.gz/11

Su consumo de gasóleo está en máximos históricos y se pregunta por el funcionamiento de su caldera de gasóleo, que parece ponerse en marcha cada 10 ó 15 minutos...
Una caldera de gasóleo puede ponerse en marcha entre 90 y 150 veces al día. Es decir, entre 4 y 6 veces por hora..
Esto se debe a que la caldera tiene que mantener la temperatura del acumulador y, en la mayoría de los casos, tiene que producir agua caliente sanitaria. Por encima de 10 arranques por hora, se considera que la caldera funciona en ciclo corto.
¿Qué es una caldera de gasóleo de ciclo corto?
La caldera se enciende cuando hay demanda de agua caliente, ya sea para calefacción o para agua caliente sanitaria.
Funciona en ciclo corto si se enciende y apaga cada 5 minutos o menos. Existe entonces riesgo de desgaste prematuro del quemador de la caldera de gasóleo.
Como ya se ha indicado, una caldera suele arrancar una media de 6 veces por hora, y un máximo de 10, lo que sigue siendo aceptable.
¿Por qué una caldera se pone en marcha más de 10 veces por hora?
Puede haber muchas razones para esta disfunción, conocida como ciclo corto, y mencionaremos 4 de ellas:
Caldera sobredimensionada
Si su caldera de gasóleo es mucho más potente de lo que necesita en términos de calefacción y/o agua caliente, podrá satisfacer sus necesidades en muy poco tiempo y luego apagarse.
Cuando la temperatura desciende por debajo del punto de consigna, la caldera se vuelve a encender durante unos minutos, y así sucesivamente.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando la caldera se ha sobredimensionado deliberadamente en previsión de futuras necesidades, pero éstas no se han materializado.
Esto también puede ocurrir si la caldera está dimensionada para satisfacer un periodo del año en el que la demanda es muy alta, pero durante el resto del año la demanda es en realidad mucho menor.
Taquillas demasiado juntas
Si los diferentes puntos de consigna se ajustan demasiado cerca unos de otros, la interpretación puede distorsionarse y la caldera funcionará en un ciclo corto.
Supongamos que tiene una caldera diseñada para mantener una presión de agua de 2 bares para un funcionamiento óptimo. Los controles de la caldera, como el regulador, el limitador y el regulador, están ajustados para mantener esta presión.
- El punto de consigna del regulador se fija en 2,1 bar.
- El valor de consigna del limitador se fija en 2,2 bar.
En este caso, los puntos de consigna están demasiado próximos. Lo que ocurre es que cuando la presión alcanza los 2,1 bares, el regulador empieza a reducir la producción de calor. Sin embargo, casi inmediatamente, el limitador detecta que la presión sigue estando demasiado cerca de su punto de consigna (2,2 bar) e intenta aumentar la producción de calor. Este conflicto provoca fluctuaciones en la producción de calor, causando ciclos cortos e ineficacia.
Ajustando los puntos de consigna para que estén más separados, se pueden evitar estos conflictos. Por ejemplo:
- Ajuste la consigna del regulador a 2 bar.
- Ajuste la consigna del limitador a 2,3 bar.
Con estos ajustes, cada mando tiene espacio suficiente para funcionar sin interferir con los demás. El regulador mantiene la presión en torno a los 2 bares. El limitador actúa como medida de seguridad, interviniendo sólo si la presión se acerca peligrosamente a 2,3 bar.
El quemador está mal ajustado
Un quemador mal ajustado también puede hacer que su caldera de gasóleo se ponga en marcha repetidamente. Si las tuberías están obstruidas, por ejemplo, o si la bomba de gasóleo no funciona correctamente, la presión del gasóleo puede ser baja y el quemador puede estar desajustado.
El quemador también necesita un mantenimiento para evitar atascos, una ventilación defectuosa o una boquilla mal ajustada, que también podrían provocar un mal funcionamiento del quemador.
Hay un problema de caudal de agua
Si falta circulación de agua, es posible que la caldera se encienda demasiadas veces al día. Esto puede deberse a una bomba defectuosa. También puede deberse a que varios de sus radiadores estén cerrados. El volumen de agua que debe calentar la caldera es entonces demasiado pequeño y se calienta demasiado deprisa. Abrir algunos radiadores debería reducir el número de veces que se pone en marcha la caldera.
Julien G.
Julienlicenciado en ingeniería mecánica y especialista en ingeniería climática desde 2009, se ha convertido en escritor especializado en energías renovables, con experiencia en bombas de calor y paneles solares fotovoltaicos para viviendas individuales.
Ver todos los artículos de este autor