Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03413.jsonl.gz/738

Definition
Die Sicherheitsbeleuchtung ist eine Subkategorie der Notbeleuchtung. Sie soll die Sicherheit der Personen die einen Bereich evakuieren gewährleisten im Falle; eines Stromausfalls, eines Brandes oder anderer besonderer Vorkommnisse. Sie wird in drei Kategorien unterteilt:
- Evakuierungsbeleuchtung
Diese ermöglicht die Evakuierung des Geländes, indem sie geeignete Sicht- und Orientierungsbedingungen entlang der Fluchtwege und an besonderen Orten bietet (1 Lux). Sie sorgt für ein leichtes Auffinden und Bedienen der Sicherheits- und Brandbekämpfungsausrüstung (5 Lux). Sie beleuchtet auch die Sicherheitszeichen der Fluchtwege (≥ 150 cd/m2). Im Falle eines Stromausfalls muss sie sich innerhalb von 5 Sekunden automatisch einschalten.
- Antipanikbeleuchtung
Diese soll das Panikrisiko verringern und den sicheren Zugang zu Fluchtwegen ermöglichen (0,5 Lux). Bei einem Stromausfall muss sie innerhalb von 5 Sekunden automatisch eingeschaltet werden.
- Beleuchtung von Stellen für gefährliche Arbeiten
Dessen Ziel ist es, die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die mit potenziell gefährlichen Tätigkeiten beschäftigt sind oder in einer gefährlichen Umgebung arbeiten. Sie müssen den ordnungsgemässen Ablauf des Abschaltvorgangs erleichtern und die Sicherheit der anderen Insassen der Räumlichkeiten gewährleisten (10 % der nominalen Arbeitsbeleuchtungsstärke, mindestens 15 Lux). Bei einem Stromausfall muss sie sich innerhalb von 0,5 Sekunden automatisch einschalten.
Die Sicherheitsbeleuchtung darf nicht mit der anderen Subkategorie der Notbeleuchtung, der Notstrombeleuchtung, verwechselt werden, welche es ermöglicht, wirtschaftliche oder technische Aktivitäten unverändert fortzusetzen (spezielle betriebsbezogene Vorschriften).
Die Kennzeichnung von Fluchtwegen
Diese ist auf Fluchtwegen erforderlich, wenn die Fluchtrichtung nicht sofort erkennbar ist, sowie oberhalb von Notausgängen. Die Beschilderung muss im gesamten Gebäude gleichartig sein. Sie muss in Sichthöhe montiert sein, oberhalb des Türsturzes und quer zur Fluchtrichtung. Die Schilder müssen rechteckig oder quadratisch sein, die darauf abgebildeten Symbole müssen gemäß der Norm SN EN ISO 7010 weiss auf grünem Hintergrund sein und eine Höhe von mindestens 15 cm haben.
Es gibt vier Arten von Wegweisungen für Fluchtwege:
- Hintergrundbeleuchtete Wegweisung (Rettungszeichenleuchte)
- Beleuchtete Wegweisung (wird von einer naheliegenden Sicherheitsleuchte beleuchtet)
- Nachleuchtende Fluchtwegschilder (zusätzliche Signalisierung, ≥ 150 mcd/m2 nach DIN 67510-1)
- Dynamische Fluchtwegsteuerung (Symbole, die je nach Evakuierungsszenario aktiviert werden)
Die Sicherheitsstromversorgungen
Sie müssen dem Stand der Technik entsprechen und so konzipiert, bemessen, ausgeführt und gewartet werden, dass sie effizient und jederzeit betriebsbereit sind. Bei einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung müssen sie sich rechtzeitig und für die vorgeschriebene Betriebsdauer; in der Regel 60 Minuten, einschalten. Sie werden in drei Kategorien unterteilt:
- Einzelakku
Der Akku ist in eine Sicherheitsleuchte eingebaut. Sie ist an die direkte Phase der Lichtgruppe angeschlossen, die ihren Installationsbereich abdeckt. Es wird empfohlen, dass sie vom Typ "Autotest" ist (monatlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest) und dass ihr Akku auf Lithiumbasis ist (LiFePO4 , Lebensdauer 8 bis 10 Jahre). Ab 50 Leuchten wird empfohlen, die Leuchten über ein Bus- oder drahtloses Kommunikationssystem zu zentralisieren. Diese Art von Technologie gilt als die sicherste Technologie und wird für bis zu 200 Leuchten pro Gebäude empfohlen, um einen guten Kompromiss zwischen Installationskosten, Wartung und Haltbarkeit der Anlage zu erzielen.
- Sektoriell
Eine kleine Notlichtzentrale (maximal 1'500 W bei einer Betriebsdauer von einer Stunde) mit einem integrierten Akkupack. Sie wird in der Regel zur Versorgung der Sicherheitsleuchten eines bestimmten Bereichs in einem Gebäude aufgestellt und ist mit SELV-Technologie (Sicherheits-Kleinspannung) 24 oder 48 VDC ausgestattet. Es wird empfohlen, dass sie Sicherheitsleuchten steuert, die über ein PLC-Kommunikationssystem (Power Line Communication) adressierbar sind. Diese Art von Technologie gilt als der beste Kompromiss zwischen Sicherheit und Installations- und Wartungskosten sowie der Langlebigkeit der Anlage.
- Zentralisiert
Grosse Notlichtzentrale (>1'500 W bei einer Betriebsdauer von einer Stunde) mit integriertem oder separatem "Long Life" Akkupack . Sie wird in der Regel zur Versorgung der Sicherheitsbeleuchtungsleuchten für ein ganzes Gebäude angeordnet und ist in Niederspannungstechnik (NS) CBS 230 VAC 50 Hz / 216 VDC (Notbetrieb mit Akkus) ausgeführt. Es wird empfohlen, dass sie Sicherheitsleuchten verwaltet, die über ein PLC-Kommunikationssystem (Power Line Communication) adressierbar sind. Diese Art von Technologie wird als die flexibelste Lösung angesehen. Ihr Sicherheitsniveau wird gemessen und erfordert einen einwandfreien Funktionserhalt; ihre Installations- und Wartungskosten sowie ihre Haltbarkeit sind vorteilhaft.