Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03579.jsonl.gz/753

Kesseldaten
Erhebliche Verbesserungen des Reinigungsprozesses
Anlagenlieferant: unterschiedliche seit Anfang
Anlagenbetreiber: Magnon
Homepage: www.ence.es
Der Shock Pulse Generator EG10XL ist vom PLS mit einer Frequenz von je 45 Minuten aktiviert. Der Kumulationstrend zeigt etwa 20.000 SP seit der Inbetriebsetzung in 2019.
Die Temperatur vor dem Verdampfer schwankt stark um 600°C (blaue Kurve), während die Temperatur nach dem Verdampfer durch den SPG um 440°C ausgeglichen wird (orange Kurve).
Die Temperatur vor dem Verdampfer schwankt stark um 600°C (blaue Kurve), während die Temperatur hinter dem Verdampfer durch den SPG um 440°C ausgeglichen wird (orange Kurve).
Der Frequenzzähler zeigt ca. 20.000 SP seit November 2019 an (rot gestufter Trend).
Die Wartung der SPGs kann leicht während des Betriebs des Kessels durchgeführt werden. Der SPG wird vom Kessel abgekoppelt und die Öffnung am Auslaufstutzen gegen den Unterdruck des Kessels abgedichtet. Die Hauptarbeiten an dem SPG sind der Austausch von Verschleissteilen wie Dichtungen, die während des Shock Pulses kurzzeitig hohen Temperaturen ausgesetzt sind, und die Überprüfung von Ersatzteilen. Die Verschleissteile werden ausgetauscht und die Ersatzteile werden überprüft. Die Arbeiten können innerhalb eines Tages erledigt werden.