Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01198.jsonl.gz/23

Istruzioni di montaggio - Stazione di separazione e sicurezza AB2
299.0.716 / V9
5 Messa fuori servizio
5.1 Messa fuori servizio della stazione di separazione e sicurezza
Nota
Danneggiamento della conduttura dovuto a congelamento
- Se la conduttura sulla valvola KRV è esposta al gelo va svuotata affinché non congeli.
Nota
Compromissione del funzionamento della pompa in seguito a svuotamento
- Non svuotare la pompa e il serbatoio per mantenere la funzionalità della pompa.
Requisiti:
- La pompa è protetta da gelo e temperature elevate.
- La temperatura ambiente è costantemente compresa tra 5 e 40 °C.
- Chiudere la valvola KRV lato uscita.
- In presenza di pericolo di gelo montare una valvola di scarico aggiuntiva sul bocchettone di scarico della valvola KRV per svuotare la conduttura.
- Non appena la pompa è spenta scollegare la spina di alimentazione.
Per la successiva messa in servizio della pompa 👉 Messa in servizio della stazione di separazione e sicurezza.