Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03642.jsonl.gz/2327

Hauptinhalt
Sollte Ihre Krüger Warmwasserheizung eine Störung aufweisen, können Sie folgende Punkte kontrollieren:
- Vergewissern Sie sich, dass Brennstoff (Öl, Gas, Pellets) vorhanden ist.
- Kontrollieren Sie, dass der Hahn in der Öl- oder Gaszufuhr zum Brenner offen und bei einer Ölheizung Öl im Schauglas zusehen ist.
Die Bilder im Folgenden sind nur Symbolbilder, je nach Modell der Heizung können die beschriebenen Attribute anders aussehen.
- Vergewissern Sie sich, ob Strom (230 bis 400 Volt) vorhanden ist und überprüfen Sie die externen Sicherungen.
- Kontrollieren Sie die Sicherungen der mobilen Heizzentralen (im heizungseigenen Sicherungskasten).
- Kontrollieren Sie den Wasserdruck auf der Anzeige, dieser sollte mindestens 1.5 bis 2 bar anzeigen (kann aber je nach Anlage abweichen).
- Wenn der Brenner auf Störung ist: Quittieren Sie diesen, in dem Sie den roten Knopf (Wichtig: maximal 3 Mal) drücken. Geht der Brenner weiterhin auf Störung, kontaktieren Sie Krüger.
- Überprüfen Sie, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst hat. Entfernen Sie dazu am Kasten neben dem Brenner die schwarze Kappe und drücken Sie den grünen Stift. Ist ein Klicken zu hören, hat der STB ausgelöst, kontaktieren Sie in diesem Fall Krüger.