Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03355.jsonl.gz/212

FAQ
Hier möchten wir Ihnen die Technik und die häufigsten Fragen zu den Stromgeneratoren näher bringen
Dies hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. welche Heizung verwendet wird, der Grundfläche, sowie von der allgemeinen Ausstattung des Gebäudes mit Elektrogeräten und den Ansprüchen während des Notstrombetriebes.
Öl- und Gasheizungen benötigen nur wenige Hundert Watt für die Steuerung und die Umwälzpumpen, wohingegen Hackschnitzelheizungen und vor allem Wärmepunpen mehrere Kilowatt benötigen können.
Als weitere wichtige Verbraucher werden die Kühlgeräte angesehen. Zudem werden Elektrogeräte zur Speisenzubereitung benötigt, sowie Beleuchtung und Kommunikationstechnik. In der unten stheenden Tabelle haben wir entsprechende Verbrauchswerte aufgeführt.
Wir empfehlen bei Öl- und Gasheizungen einen Stromerzeuger mit 3 - 5 kW, bei einer Wärmepumpe etwa 5 - 9 kW (dies hängt allerdings stark vom Leistungsbedarf der Heizanlage ab).
Die Auswahl der richtigen Größe eines Stromerzeugers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem benötigten Leistungsbedarf, der Anwendung und der Umgebung. Hier sind einige Schritte, die Ihnen helfen, die richtige Größe eines Stromerzeugers auszuwählen:
Indem Sie diese Schritte befolgen, finden Sie den perfekt dimensionierten Stromerzeuger, der Ihren Bedürfnissen entspricht und eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung gewährleistet.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um eine ungefähre Einschätzung der Wattleistung zu erhalten, die für den Betrieb Ihrer Geräte erforderlich ist. Addieren Sie Wattzahlen nur dann, wenn Sie planen, die Geräte gleichzeitig zu verwenden.
Der Startkoeffizient stellt dar, welches Vielfache der Normalleistung zum Start des Elektrogerätes benötigt wird. Beispiel: Ein Winkelschleifer benötigt 1000 - 1800 Watt Startleistung, bei 500 - 900 Watt Leistung im Betrieb.
Nachfolgend finden SIe eine Standardtabelle der erschiedenen Ölsorten. Der Hauptunterschied bei den Ölsorten sind die Betriebstemperatur. Eine
kleinere erste Zahl bedeutet normalerweise eine niedrigere Starttemperatur und eine größere zweite Zahl bedeutet normalerweise eine hohe Betriebstemperatur.
Wenn Sie sich über die Ölsorte für Ihren Generator nicht sicher sind, bestimmen Sie bitte erst die EInsatztemperatur. Haben Sie sehr kalte Winter und sehr heiße Sommer, sollte Ihre Ölsorte auf dem Klima basieren, in dem der Generator verwendet wird. Wenn das zum Beispiel hauptsächlich im Winter der Fall ist, wird ein Öl mit niedrigerer Starttemperatur empfohlen und für den Sommer ein Typ mit höherer Betriebstemperatur.
Wichtig ist, daß der Ölwechsel regelmäßig erfolgt und dem Wartungsplan entspricht.
Zur Verwendung im Frühling, Sommer und in den Herbstmonaten empfehlen wir für Benzin- oder Dieselgeneratoren 10w30, was aber manchmal
schwer zu beschaffen ist. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, 10w40 zu kaufen, was absolut in Ordnung wäre.
Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Generator normalerweise in den Wintermonaten bei sehr niedrigen Temperaturen zu betreiben, empfehlen wir die Verwendung von 5w30.
Nachfolgend finden Sie eine grobe Übersicht zum Kraftstoffverbrauch von Champion Generatoren. Alle Zahlen wurden in Testumgebung im Werk ermittelt.
Die angegebenen Zahlen sind genaue Schätzungen zum Zeitpunkt des Tests und können abweichen.
AVR liefert im Wesentlichen die gleiche Leistung wie ein Inverter. Bei Generatoren, die mit AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet sind, begrenzt diese Funktion die Variation der Spannung Ihres Generators auf +/- 2 %. Mit einem mit AVR ausgestatteten Generator können Sie empfindliche Geräte wie Computer betreiben.
Die meisten motorbetriebenen Produkte, die Sie an Ihren Generator anschließen, benötigen beim Starten zusätzliche Leistung, dies wird als Anlaufleistung bezeichnet.
Die auf Ihrem Generator angegebene Anlaufleistung ist die Wattleistung, die der Generator durchschnittlich 6 Sekunden (Inverter) oder 10 Minuten (Typ mit offenem Rahmen) abgeben kann.
Nach Ablauf dieser Zeit und wenn die Wattzahl nicht reduziert wurde, wird der Überlastschutz aktiviert und der Generator löst mit den folgenden Methoden aus: Schutzschalter (Rahmentyp) und blinkendes Überlastlicht (Inverter), wenn dies passiert, musst die Leistung (Wattleistung) reduziert oder sofort getrennt werden und der Generator muss zurückgesetzt werden, indem der Generator gestoppt und alles auf ‘OFF’ gestellt wird. Lassen Sie ihn mindestens 2 Minuten lang ruhen (nur Inverter).
Die auf Ihrem Generator angegebene maximale Wattleistung ist die MAX. Wattleistung, mit der der Generator betrieben werden kann – es wird jedoch nicht empfohlen, Ihren Generator über einen überdurchschnittlichen Zeitraum mit maximaler Wattleistung zu betreiben –5 Minuten (Inverter) und 60 Minuten (Typ mit offenem Rahmen).
Nach Ablauf dieser Zeit und wenn die Wattzahl nicht reduziert wurde, wird der Überlastschutz aktiviert und der Generator löst mit den folgenden Methoden aus: Schutzschalter (Rahmentyp ) und blinkendes Überlastlicht (Inverter). In diesem Fall muss die Leistung (Wattleistung) sofort reduziert oder abgeschaltet werden und der Generator muss zurückgesetzt werden, indem der Generator gestoppt und
alles auf ‘OFF’ gestellt wird. Mindestens 2 Minuten ruhen lassen. Während ein Inverter in der Max. Zone betrieben wird, leuchtet die Überlastungsanzeige durchgehend. Dies ist normal.