Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02489.jsonl.gz/23

Se decidir instalar você mesmo a sua bomba de calor, porque todos os orçamentos de instalação da bomba de calor eram demasiado caros, por exemplo, pode precisar rapidamente de um diagrama de instalação da bomba de calor, ou mesmo de vários diagramas de instalação da bomba de calor ar/água, para verificar as informações e conseguir instalá-la corretamente em casa.
Neste artigo, vamos analisar uma série de recursos que podem ajudá-lo a encontrar o diagrama correto para instalar a sua bomba de calor ar/água.
De um modo geral, os fabricantes de bombas de calor são uma boa forma de obter gratuitamente diagramas de bombas de calor a instalar. Se tiver alguns conhecimentos básicos de aquecimento ou de hidráulica, poderá compreendê-los e inspirar-se neles.
Esquema de instalação da bomba de calor ar/água Grenelle Environnement
Para começar, para ter acesso a esquemas de base que o ajudem a compreender e a organizar as diferentes ligações hidráulicas ou outros elementos, pode consultar os diferentes casos do esquema Grenelle Environnement. Data de 2013, mas o aquecimento não é um mundo que muda muito rapidamente e os princípios hidráulicos mantêm-se inalterados.
Vamos falar sobre os quatro mais importantes:
Bomba de calor com volume tampão de duas vias
Bem adaptado a um circuito de aquecimento por piso radiante, contém todos os componentes necessários ao bom funcionamento hidráulico do seu sistema de bomba de calor para aquecimento por piso radiante. O reservatório-tampão, que permite o bom funcionamento da bomba de calor, tem 2 ligações. Este esquema só é válido se os emissores (piso radiante hidráulico) forem todos iguais. Neste caso, apenas o aquecimento por piso radiante (mas não os radiadores com temperaturas diferentes).
Para saber mais sobre o que acontece nos tanques-tampão, a RAGE também produziu um interessante documento teórico para explicar os fenómenos físico-hidráulicos dentro destes elementos centrais dos circuitos hidráulicos em habitações individuais.
Contudo, este conjunto permite, com outra configuração, ligar vários circuitos de distribuição hidráulica cujos emissores seriam os mesmos (exemplo: dois circuitos separados de aquecimento do chão)
Este é o diagrama que devemos considerar
Por outro lado, se quiser acrescentar o cilindro de água quente sanitária à sua instalação, este é o esquema correto (com um único circuito hidráulico):
Este valor foi acrescentado para ter em conta a água quente sanitária:
- Grupo de segurança
- Sensor de temperatura
- Aquecedor eléctrico (no tanque)
- Tanque de AQS
- Válvula de 3 vias com actuador, que passa ou através do tanque DHW ou do tanque amortecedor
Bomba de calor com volume tampão de quatro vias
Neste diagrama, imaginamos uma instalação com radiadores de água quente. O sistema de 4 tubos também torna possível ligar vários circuitos com diferentes emissores e, portanto, temperaturas.
Para mais informações sobre os fenómenos físicos no interior de um tanque-tampão, ver o documento acima referido.
Esquema típico com DHW :
Bomba de calor com cilindro desacoplador
Diagrama de uma instalação de bomba de calor ar-água com um cilindro de desacoplamento. É geralmente preferível se estiver a instalar uma bomba de calor em vários circuitos hidráulicos com diferentes emissores e definições de temperatura. Por exemplo: Radiadores 55°C e piso radiante 40°C.
O papel do cilindro de desacoplamento é o de tornar o circuito primário independente do circuito secundário.
Neste esquema, é combinado com um tanque tampão de 2 tubos, cujo objetivo é assegurar um volume mínimo de água para que a bomba de calor funcione uniformemente, a fim de evitar arranques intempestivos do compressor.
Ponto interessante: o cilindro de desacoplamento pode ser substituído por um simples bypass: neste caso, o diagrama assumiria a seguinte forma.
Bomba de calor com caldeira de reserva em funcionamento simultâneo
Por último, se ainda quiser manter a sua caldeira para o caso de o frio chegar com força à sua região, para evitar ter de utilizar um aquecedor elétrico que consome demasiada energia, então pode considerar este esquema.
No caso de radiadores
E se decidirmos acrescentar a produção de água quente sanitária, o diagrama torna-se :
Gostaria de obter mais informações sobre os porquês de cada elemento do circuito hidráulico? Então, consulte o documento oficial da RAGE Grenelle Environnement clicando neste link => Diagrama de instalação da bomba de calor Doc Ar para Água
Diagrama de instalação da bomba de calor ar/água NiBE
A marca sueca mais potente da Europa tem uma extensa base de dados de esquemas de bombas de calor para o inspirar na sua própria instalação.
Quer tenha um F2120 com ou sem VVM ou não, pode ver os principais elementos do circuito e inspirar-se neles. Além disso, pode beneficiar de todos os conselhos de ligação destinados aos profissionais, através da sua documentação em linha.
Dou-lhe uma técnica para encontrar muitos deles no Google. Com isto deverá encontrar o seu caso particular. Digite o seguinte comando no google : site:nibe.eu filetype:pdf hidráulico
Se também quiser ter outras línguas para além do francês, retire a palavra "hidráulico".
Encontrará aqui documentos géneroe muitos outros.
Diagrama de instalação da bomba de calor do Atlântico
Uma das bombas de calor mais conhecidas é certamente a Atlantic Alfea Duo. O seu esquema hidráulico também merece ser consultado.
Caso 1 circuito de aquecimento
Caso 2 circuitos de aquecimento
Esquema de instalação da bomba de calor Daikin
A Daikin é a estrela das bombas de calor em França, apesar de ser uma marca japonesa. O facto é que a maioria dos instaladores gosta de trabalhar com esta marca e, em particular, com a Daikin Altherma 3H HT, porque é completamente acessível para os clientes particulares e, por isso, vende muito bem. Tem um ótimo design e está bem pensada para poupar tempo durante a instalação, graças às ligações na parte superior da unidade.
Diagrama da instalação da bomba de calor Daikin + aquecimento por baixo do pavimento
Fonte : http://www.pacenr.free.fr/
Bomba de calor Daikin + aquecimento por chão radiante + diagrama de instalaçãoECS
Bomba de calor Daikin + aquecimento por baixo do pavimento + radiadores + diagrama de instalação de AQS
Para ver todas as variantes dos esquemas Daikin, pode consultar isto documento no nosso servidor.
Diagramas de instalação de bombas de calor pelo fabricante francês de bombas de calor SDEEC
O fabricante francês de bombas de calor tem um bom documento com pequenos diagramas hidráulicos que o podem inspirar a fazer alguns trabalhos de casa sobre a instalação da sua bomba de calor, ou se quiser verificar o trabalho do seu instalador ou tentar mexer na sua bomba de calor (embora não seja aconselhável, mas pode estar numa situação em que não tem outra escolha senão fazê-lo você mesmo).
Abaixo está um exemplo de diagrama hidráulico para uma instalação de bomba de calor a alta temperatura, como o altherma daikin 3 ht, 2 zonas com AQS ou água quente doméstica instantânea
Além disso, deixo-vos a ligação à documentação original do fabricante que contém os numerosos diagramas hidráulicos => clique aqui para os seus diagramas de instalação de bombas de calor de ar e água
Leia mais sobre a instalação de uma bomba de calor :
Sobre o autor
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.