Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03124.jsonl.gz/3115

Häufig spricht man von Biblock-Wärmepumpen, manchmal auch von Monoblock-Wärmepumpen. Je nach Land wird der eine oder andere Typ von Wärmepumpen häufiger installiert. In Frankreich zum Beispiel sind 90% der installierten Wärmepumpen Biblocs. In diesem Artikel sehen wir uns den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Wärmepumpen an.
- Monoblock: Der gesamte Kühlkreislauf befindet sich in der Außeneinheit.
- Bibloc: Der Kühlkreislauf besteht aus zwei Teilen, einem inneren und einem äußeren.
NB: Sie können über unser Netzwerk qualifizierter Installateure RGE Qualipac über das untenstehende Formular einen Kostenvoranschlag für eine Wärmepumpe mit zwei oder einem Block anfordern (gültig in Frankreich und Belgien).
Die Bibloc- oder Split-Wärmepumpe
Diese Art der WP ist in Frankreich am häufigsten anzutreffen, in der Schweiz jedoch nicht, außer in Grenzregionen. Die Zweiblock-Wärmepumpe wird auch als Split bezeichnet. Das Prinzip ist leicht zu verstehen. Ein Teil des Kühlkreislaufs befindet sich in der Außeneinheit. Das ist der Teil, der die Kalorien aus der Außenluft aufnimmt. Er besteht hauptsächlich aus dem Verdampfer, dem Kompressor und dem Expansionsventil.
Der Außenblock wird dann über Kältemittelleitungen mit einem Innenmodul, auch Hydraulikmodul genannt, verbunden, um den Kühlkreislauf am Kondensator zu schließen. Der Verflüssiger ist das vierte große Organ im Kältekreislauf. Er kann die Form eines Plattenwärmetauschers oder eines Koaxialkondensators haben.
Er ist es, der die draußen aufgenommene Wärme wieder auf den Wasserkreislauf des Hauses und auf den Warmwasserspeicher verteilt, wenn dieser von der Wärmepumpe erzeugt wird.
Die Tatsache, dass es eine Kälteverbindung zwischen den beiden Einheiten, Innen + Außen, gibt, bedeutet, dass ständig Kältemittel zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Hauses zirkuliert:
- Dies bedeutet eine höhere Kältemittelbelastung als bei einem Monoblockmodell, bei dem der Kreislauf auf die Außeneinheit beschränkt ist.
- Dies erhöht das potenzielle Risiko von Kältemittellecks, die je nach verwendetem Kältemittel umweltschädlich sind, aber natürlich auch die gesamte Wärmepumpenanlage in einen Defekt versetzen, bis das Leck von einem Kältetechniker entdeckt und repariert wurde.
Diese Art von Split-Installation erfordert das gesamte Know-how eines Kältetechnikers, um die Innen-/Außenverbindung fachgerecht herzustellen und anschließend die Fehler zu beheben, falls es zu einem Zwischenfall kommt. Nicht jeder Heizungsinstallateur verfügt über diese Fähigkeiten.
Die Zweiblock- oder Split-Wärmepumpe hat KEINE bessere Leistung als eine Monoblock-Wärmepumpe, wie man an manchen Stellen lesen kann. Es gibt keinen Grund, warum sie eine höhere Leistung oder einen besseren COP-Wert haben sollte. Alles liegt in der Anordnung der Elemente, nur eine Geschichte des Designs und der Wahl.
Die Biblock-Wärmepumpe ist einschränkend, da sie Ihre Auswahl an Fachleuten einschränkt.
Die Monoblock-Wärmepumpe
Bei dieser Art der Wärmepumpe enthält die Außeneinheit alle wichtigen Elemente des Kühlkreislaufs. Das sind der Verdampfer, der Kompressor, das Expansionsventil und der Kondensator. Die Übertragung der Wärme erfolgt dann über eine Wasserleitung, die das Außenaggregat mit dem Hausanschlussraum verbindet.
Das Kühlmittel ist auf die Außeneinheit beschränkt. Es wird kein Kältemittel zwischen Innen- und Außenseite des Hauses geleitet.
Es müssen Fernleitungen im Garten verlegt werden, in denen Wasser mit etwas Glykol zirkuliert, um ein Einfrieren unter den extremsten Klimabedingungen im Winter zu verhindern. Dieses Glykol führt leider zu einem Leistungsverlust, da das Glykolwasser die Kalorien nicht so gut weiterleitet wie reines Wasser, es gibt also nebenbei einen Wirkungsgradverlust.
Für einen Heizungsinstallateur, der ein solches Gerät installiert, ist kein Nachweis über den Umgang mit Flüssigkeiten erforderlich, außer für die Inbetriebnahme einer Wärmepumpenanlage, die mehr als 2 kg Flüssigkeit enthält.
Mit einer Monoblock-Wärmepumpe :
- Die Installation ist einfacher und billiger
- Immerhin muss man den Preis für die Fernleitungen einrechnen, die das Wasser zwischen innen und außen transportieren. Diese sind nicht billig.
- Kein Innenmodul im Haus erforderlich, daher potenziell platzsparend im Vergleich zu Split-Modellen. Aber wenn Sie nicht gerade Anhänger der Wim-Hof-Methode sind, brauchen Sie trotzdem einen Warmwasserspeicher.
- Es ist nicht nötig, einen Kältetechniker für die Installation oder eventuelle Pannenhilfe zu beauftragen, da diese eine Seltenheit bleiben und ihre Preise oft höher sind als die von Heizungstechnikern oder anderen Sanitärinstallateuren.
- Die Leistung, die von der Außeneinheit übertragen werden kann, ist auf die Wassermenge begrenzt, die durch die Fernleitungen fließen kann. Daher ist es schwierig, die Leistung des Systems zu erhöhen, wenn es eines Tages notwendig sein sollte, da man nie mehr Wasser durch die Leitungen mit einem festen Querschnitt leiten kann. Mit einem Splitgerät kann man mit den Parametern eines Kühlgases spielen, um die Leistung zu modulieren, oder sogar das Gas austauschen, was einfacher ist.
Die Vor- und Nachteile Bibloc vs. Monobloc
|Vorteile||Nachteile|
|Bibloc WP||– Gute Kraftübertragung der Heizung, direkt durch das Kühlmittel. |
– Möglichkeit, auf höhere Temperaturen zu steigen von Heizwasser, wie bei einer Daikin Altherma 3H HT.
– Flexibler in Bezug auf die LeistungsmodulationSie können auch eine Nachrüstung vornehmen, um die Leistung zu erhöhen.
|– Notwendigkeit eines Kältetechnikers um den Kühlkreislauf anzuschließen.|
– Höhere Flüssigkeitsbelastung
Etwas teurere Installation
- Gerät ein wenig teurer
– Nimmt Platz weg in der Unterkunft
|Monoblock-Wärmepumpe||– Keine Kältetechnikerfähigkeiten erforderlich a priori für den Anschluss von individuellen WPs, wenn sie weniger als|
2kg Flüssigkeit in ihrem Kreislauf
- Gerät billiger
– Billigere Installation
- Installation weniger platzintensiv
– Geringeres Risiko des Auslaufens von Gas
- Gas im Freien, so dass die Möglichkeit besteht, in aller Ruhe Sicherheit von Gasen ökologisch aber entflammbar wie Propan oder R290 und andere
|– Verlust des Ertrags aufgrund des Glykols des Wassers, das die Verbindung zwischen Innen und Außen herstellt.|
- Notwendigkeit der Installation von Fernleitungen für den Wassertransport + Umwälzpumpe.
Die Biblock-Wärmepumpe ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine hohe Heizwassertemperatur benötigt wird, z. B. wenn es sich um eine Renovierung mit alten Heizkörpern handelt und diese Heizkörper beibehalten werden. Dann wird der COP jedoch schlecht sein ... näher an 2 als an 4. Sie ist auch dann sinnvoll, wenn sich eine Wohnung im Laufe der Zeit verändert und in Zukunft mehr Leistung benötigt. Es wird einfacher sein, die Split-Wärmepumpe an die neuen Bedingungen anzupassen.
Die Monoblock-Wärmepumpe macht Sinn, wenn der Technikraum nicht sehr groß ist, wenn das Haus nicht stark verändert werden soll, wenn Sie bei der Installation und den Geräten Geld sparen wollen oder wenn Sie nicht auf die Fachkenntnisse von Kältetechnikern angewiesen sein wollen, die manchmal schwer zu finden sind. Und schließlich gibt er Ihnen ein gutes Gefühl, denn er hält das Kühlgas außerhalb des Hauses und verringert so die Gefahr eines Brandes durch brennbare Gase wie R32 oder R290.
Zukunft in Biblock oder Monoblock?
Die meisten Luft-Wasser-Wärmepumpen in Frankreich sind heute, wie bereits erwähnt, Split-Modelle. Und man muss sich nur die Website von EDF ansehen, die aufgrund der EWG verpflichtet sind, erneuerbare Energien zu fördern, um festzustellen, dass sie eindeutig auf Splitmodelle drängen.
In der Schweiz ist der Trend nicht so ausgeprägt, erstens, weil die Hersteller nicht auf Splits, sondern eher auf Monoblöcke drängen, und zweitens, weil die Kältetechniker nicht so präsent sind wie in Frankreich, wenn sie nicht sogar eine recht große Zahl von ihnen ausbilden. Sie installieren Wärmepumpen, die sie ohne spezielle Kenntnisse beherrschen und anschließen können, d. h. Monoblockmodelle.
Die Zukunft wird von der Entwicklung der Kältemittel geprägt sein, denn bereits jetzt wird R410A durch R32 ersetzt, das ein dreimal niedrigeres GWP (Global Warming Potential) aufweist (ca. 700). Dieses Kältemittel ist jedoch leicht entflammbar. Einige Hersteller wie Vaillant oder Alpha-Innotec denken bereits weiter und verwenden ein Gas, das noch weniger schädlich für die Ozonschicht ist und ein lächerlich niedriges GWP von 3 hat, nämlich Propan oder R290. Dieses Gas ist jedoch viel leichter entflammbar. Der Trend würde also in Richtung Sicherheit gehen und man kann sich vorstellen, dass immer mehr Hersteller einteilige Modelle anbieten und aus Sicherheitsgründen auf diese Lösungen mit R290 drängen werden. Die Verbindungen zwischen Innen und Außen würden dann mit Wasser statt mit dieser Art von umweltfreundlichem, aber brennbarem Gas hergestellt werden.
Lesen Sie auch, um Ihr Wissen über die Wärmepumpe zu erweitern :
Über den Autor
JulienDer Autor hat einen Abschluss in Maschinenbau und ist Spezialist für Klimatechnik seit 2009, hat sich zum Fachredakteur für erneuerbare Energien umgeschult, mit Expertise in Wärmepumpen und photovoltaische Sonnenkollektoren für den individuellen Wohnungsbau.