Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03632.jsonl.gz/2039

Grundlegendes zu Sicherungen und Sicherungskästen
Das elektrische System eines jeden Hauses verfügt über eine Art Stromkreisschutz, der die Stromkreise bei Überlastung, Kurzschluss oder Erdschluss abschaltet. In Häusern, die nach 1965 gebaut wurden – oder in älteren Häusern, in denen die elektrische Versorgung verbessert wurde – wird dieser Schutz im Allgemeinen durch eine Reihe von Schaltern in der Hauptwartungskonsole bereitgestellt. Leistungsschalter sind mechanische Geräte, die den Betrag des Stromflusses erfassen und “auslösen”, wenn der Stromfluss die Sicherheitsleistung der Schaltungsdrähte überschreitet. Wenn Sie jedoch ein Haus haben, das vor 1960 gebaut wurde, und der elektrische Service nicht aktualisiert wurde, besteht die Möglichkeit, dass Sie einen anderen Stromkreisschutz haben: Schraubensicherungen befinden sich in einem Hauptsicherungsfeld.
Wie die Sicherungen funktionieren
Sicherungen sind relativ einfache Geräte. Die Sicherungen, die die einzelnen 120-Volt-Stromkreise schützen, sind normalerweise Keramikschrauben, die in Gewindebuchsen im Sicherungskasten passen. Ein dünner Metallstreifen in der Sicherung leitet den gesamten Stromfluss durch den Stromkreis. Wenn der Stromfluss die Transportkapazität des Metallstreifens überschreitet, überhitzt er sich und schmilzt, wodurch der Stromfluss unterbrochen und der Stromkreis abgeschaltet wird . Die Sicherung ist eine Art Schnellwarnsystem, das Überlastungen und “Durchbrände” erkennt, bevor die Drähte des Stromkreises selbst überhitzen und Brände verursachen können.
Größere 240-Volt-Stromkreise sowie die Hauptsicherung, die den Hauptstromfluss steuert, verwenden einen anderen Sicherungstyp. Diese Art von Sicherung ist eine zylindrische Patrone, die in einen Sicherungsblock passt, der in das Sicherungsfeld hinein- und herausgleitet. Das Prinzip ist dasselbe: Der metallische Leiterstreifen in der Sicherung brennt durch, wenn der Stromfluss die Sicherheitskapazität des Stromkreises überschreitet.
Im Gegensatz zu modernen automatischen Schaltern können die Sicherungen nicht reaktiviert werden. Stattdessen müssen durchgebrannte Sicherungen abgeschraubt (oder getrennt) und ersetzt werden. Es ist sehr wichtig, dass die Sicherungen an die Stromstärke des Stromkreises angepasst sind. Es besteht eine eindeutige Gefahr, wenn Sie beispielsweise eine 20-A-Sicherung mit einem 15-A-Stromkreis verwenden, da der Stromkreis dadurch möglicherweise mehr Energie absorbiert, als die Stromkreisdrähte sicher handhaben können.
Der Sicherungskasten
Die Sicherungen sind in einem Sicherungskasten untergebracht, dem Vorläufer der Hauptwartungskonsole moderner automatischer Schaltsysteme. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise nicht in der Nähe der Hauptwohnbereiche wie Garage, Wäscherei oder Keller. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Sicherung oder einen Schalter haben, suchen Sie das Bedienfeld und öffnen Sie es. Die Schalter sind rechteckige Einheiten mit Ein-Aus-Hebeln. Die meisten Schalter sind in Bänken oder Reihen angeordnet. In einem Sicherungskasten sehen Sie dagegen ein paar runde Schraubkappen mit kleinen Glasfenstern.
Arten und Größen von Sicherungen
Das Sicherungsfeld kann verschiedene Arten von Sicherungen enthalten. Die häufigsten sind:
Edison-Basissicherungen (T-Typ). Typ-T-Sicherungen sind für maximal 125 Volt ausgelegt und haben eine Nennleistung von maximal 30 Ampere. Dies ist die Standardsicherung für die meisten 120/125-Volt-Hausstromkreise. Das Gesicht der Sicherung ist mit dem Stromstärkewert bedruckt. Wenn Sie sicher sind, dass die Sicherungen korrekt an die Stromstärke des Stromkreises angepasst wurden, können Sie die Ersatzsicherungen mit genau derselben Stromstärke sicher verwenden. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Stromkreis möglicherweise zu stark abgesichert ist oder jemand eine Sicherung installiert hat, die größer ist als die Leistung des Stromkreises, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die richtige Sicherungsgröße zu ermitteln. Eine 15-A-Sicherung muss an die 14-Gauge-Kabel angepasst werden, während eine 20-A-Sicherung für 12-Gauge-Kabel ausgelegt ist.
Typ F-Sicherungen Typ S-Sicherungen bestehen aus zwei Komponenten: einem Adapter und der Sicherung selbst. Jeder Stromstärkepegel hat einen passenden Sockeladapter mit einem einzigen Gewinde, um nicht übereinstimmende Sicherungen zu vermeiden. Wo es sinnvoll ist, sollten Sie Sicherungen und Sockel vom Typ S installieren, da Sie in Zukunft nicht mehr die falschen Sicherungen installieren müssen.
Patronensicherungen. Patronensicherungen sind zylindrische Keramiksicherungen mit Metallhülsen oder -blättern an beiden Enden. Sie werden in der Regel für 240-A-Stromkreise verwendet. Die Patronensicherungen passen in einen Sicherungsblock, der in einen Schlitz im Sicherungskasten passt. Bei ihrer Entfernung wird der Sicherungsblock durch Ziehen an einem Griff herausgezogen