Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03144.jsonl.gz/2321

Leerlaufspannung
GrundlagenDie Leerlaufspannung (U0 oder Uoc) eines PV-Moduls stellt sich ein, wenn ein Modul bestrahlt wird während keine Last angeschlossen ist. Hierbei handelt es sich um die maximale Spannung, die ein Modul erzeugen kann und ist zum Einen von der Anzahl Zellen im Modul und zum Anderen von der Modultemperatur abhängig. Je höher die Temperatur des Moduls, desto tiefer fällt die Leerlaufspannung aus.
PV-Module werden in Reihe geschaltet, um eine höhere Leerlaufspannung zu erreichen. Eine Reihenschaltung von Modulen nennt man Strang.
MessungBei der Inbetriebnahme oder der sicherheitstechnischen Kontrolle werden die Leerlaufspannungen identischer Stränge/Module miteinander verglichen. Abweichende Leerlaufspannungen lassen auf Fehler in der Anlage schliessen wie z.B.
- defekte Bypassdioden
- interner Defekt im Modul
- Fehler in der Verdrahtung
Zudem wird eine Polaritätsprüfung aller Gleichstromleitungen sowie deren korrekte Kennzeichnung durchgeführt.
MessgeräteGeeignete Messgerät zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Spannungsmessung bis 1000V DC
- Automatische Polaritätsprüfung