Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03256.jsonl.gz/389

Grundwasserpumpwerk Amerikaegge
Das Ziel beim Bau des Horizontalfilterbrunnens war es, die Entnahmemöglichkeiten nicht einzuschränken, d. h. der Fassungsbrunnen sollte möglichst gross dimensioniert werden. Aufgrund der Randbedingungen wurde folgender Aufbau beschlossen: Zentralschacht: Wegen des Einbaus einer Heberleitung für den Wasserverbund Region Bern AG, WVRB, musste der Innendurchmesser von der Standardausführung (4 m) auf 5 m vergrössert werden. Bei einer Wandstärke von 0.5 m ergibt das einen Brunnen-Aussendurchmesser von 6 m.
Der Schacht wurde im Gleitschachtverfahren gebaut. Vereinfacht heisst das: Vor Ort wird der Schacht in mehreren Etappen aufbetoniert. Nach jeder Etappe wird das Material im Schacht ausgehoben. Dabei senkt sich der Schacht langsam nach unten. Nächste Etappe: betonieren, ausheben, usw. bis die gewünschte Tiefe erreicht ist. Anschliessend wird die Sohle (Schachtboden) betoniert. Die Gesamttiefe des Schachtes beträgt ab Bohrplanum -19 m; die Sohle weist eine Gesamtdicke von 3.5 m auf.
Filterstränge: Die Filterstränge wurden auf 2 Ebenen angeordnet, nämlich auf 8 und auf 12 m unter dem Bohrplanum. Die Filterstränge wurden jeweils im Pressvortrieb erstellt.
- ca. 3 km Baulänge Rohrleitungsbau
- 257 m Baulänge Horizontal-Spühlbohrung Aarequerung
- Brückenquerung, Unterquerungen Kantonsstrasse und Autobahn
|Brunnenbau:||Juli 2012 bis April 2013|
|Gebäude:||Mai 2013 bis Januar 2014|
|Ausführung:||Februar 2013 bis Dezember 2013|
|Inbetriebnahme:||Februar 2014 bis März 2014|