Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07009.jsonl.gz/296

Système d'eau alimentaire
La bâche alimentaire, d’une capacité de 500 mètres cubes, est conçue pour compenser des fluctuations de volume de courte période dans le circuit eau-vapeur. Le dégazage thermique de l’eau alimentaire intervient dans la bâche alimentaire: il consiste à évacuer les gaz non condensables présents dans l’eau. Les pompes alimentaires prélèvent dans la bâche alimentaire de l’eau alors réchauffée à 180 °C et la refoulent dans le générateur de vapeur par le refroidisseur de condensats haute pression, le préchauffeur haute pression et le refroidisseur des condensats du surchauffeur intermédiaire. L’eau alimentaire préchauffée atteint ainsi une température d’environ 218 °C avant introduction dans les générateurs de vapeur.
Les groupes des pompes des condensats et des pompes alimentaires comprennent chacune trois pompes, dont deux sont nécessaires pour le fonctionnement continu à pleine charge de la centrale. La troisième est en attente et s’enclenche automatiquement en cas d’arrêt de l’une des pompes en fonction. La vapeur de chauffage de la bâche alimentaire est soutirée à la sortie de la turbine haute pression. Les préchauffeurs haute pression sont aussi alimentés en vapeur de chauffage par un soutirage sur la turbine haute pression.