Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01276.jsonl.gz/1296

Caratteristiche dei materiali
Le capacità circonferenziali (cerchio) e di carico assiale del tubo vengono verificate mediante test. Vengono effettuate anche prove di rigidità e deformazione del tubo. Tutte queste prove vengono eseguite su base routinaria in conformità con il manuale di qualità Flowtite. Inoltre, vengono confermate la costruzione e la composizione del tubo.
- Non vi è alcuna degradazione ultravioletta che influenzi la durata a lungo termine dei tubi Flowtite.
- Per i tubi Flowtite, il rapporto per carichi del cerchio (circonferenza) e risposta assiale varia tra 0,22 e 0,29.
- Il coefficiente di dilatazione e contrazione termica assiale per i tubi Flowtite è compreso tra 24 e 30 x 10-6 cm/cm/°C.
- A seconda della temperatura di funzionamento e del tipo di resina utilizzata nella produzione di tubi e raccordi, la classe di pressione può essere influenzata alle alte temperature. Su richiesta sono disponibili soluzioni speciali su misura per applicazioni ad alta temperatura.
- La perdita media per abrasione dei tubi Flowtite è di 0,34 millimetri a 100.000 cicli.
- La velocità di flusso consigliata per tubi in vetroresina è di 3,0m/s. Velocità di flusso più elevate sono possibili e accettate in base al fluido trasportato nel tubo.
- Sulla base di test effettuati in impianti esistenti sul tubo Flowtite, il coefficiente di Colebrook-White può essere considerato pari a 0,029 millimetri. Ciò corrisponde a un coefficiente di flusso Hazen-Williams di circa C = 150. Il coefficiente di Manning è n = 0,009.
- Le classi di rigidezza standard prodotte sono SN2500, SN5000 e SN10000. Altre classi di rigidezza sono disponibili su richiesta.
- I tubi Flowtite possono essere forniti nelle classi di pressione tra PN1 e PN32.
- La lunghezza standard di un tubo Flowtite è 6 o 12 metri. Sono disponibili su richiesta singole lunghezze su misura fino a 24 metri. Diametri inferiori a 300 mm sono disponibili solo in lunghezze standard di 6 metri.
- I sistemi di tubi Flowtite sono forniti in diametri nominali che vanno da DN100 fino a DN4000. Diametri maggiori e intermedi sono disponibili su richiesta. La gamma di diametri standard prodotti localmente varia a seconda degli impianti di produzione.
- I tubi Flowtite in vetroresina offrono un’eccellente resistenza contro molti agenti chimici.
L’elenco che segue si basa sulle informazioni fornite dai produttori di resine che forniscono i loro materiali ai costruttori di tubi Flowtite. Questa guida, quindi, fornisce solo informazioni di carattere generale e non implica l’approvazione di qualsiasi applicazione, in quanto Flowtite Technology non ha alcun controllo delle condizioni di utilizzo, né di qualsiasi mezzo di identificazione degli ambienti ai quali il tubo può involontariamente essere stato esposto.
|Tubo standard

Resina o estere vinilico
|Solo estere vinilico||Non Raccomandato|

|* Le guarnizioni in EPDM non possono essere utilizzate. Consultare il rappresentante di vendite Flowtite per ulteriori informazioni e raccomandazioni.

** Nessuna raccomandazione di Flowtite Technology, consultare il proprio fornitore di guarnizioni locale per conoscere la compatibilità.