Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03441.jsonl.gz/7

Einhaltung des Transmission Code 2019 (TC2019)
Beim Transmission Code (TC) handelt es sich um ein Dokument, in dem die Regeln und technischen Spezifikationen definiert werden, die von allen für das Übertragungsnetz relevanten Beteiligten eingehalten werden müssen. Nachdem 2019 eine neue Fassung des TC veröffentlicht wurde, hat HYDRO Exploitation ein spezielles Instrument entwickelt, mit dem schnell beurteilt werden kann, ob eine Anlage die technischen Anforderungen dieses TC erfüllt.
Betroffen sind Kraftwerke, die direkt an ein Netz von 220/380 kV angeschlossen sind oder deren Gesamtleistung 75 MW übersteigen. Im TC werden insbesondere Eignungskriterien für die Beteiligung an Systemdienstleistungen sowie technische Merkmale und zu gewährleistende Mindestbetriebsbereiche festgelegt.
Nach der Veröffentlichung einer neuen Fassung dieses Dokuments im Jahr 2019 bat der Swissgrid-Netzwerkmanager die Kraftwerkseigentümer, etwaige Abweichungen vom TC2019 bekannt zu geben. HYDRO Exploitation wurde daraufhin damit beauftragt, die technische Übereinstimmung der Anlage eines seiner Kunden zu beurteilen.
Im Rahmen unserer Analysen haben wir ein spezielles Instrument entwickelt, mit dem die Betriebsbereiche der Maschinen anhand der Parameter, die in deren Regulierungs- und Schutzsystemen programmiert wurden, dargestellt werden können. Um zu überprüfen, ob die Maschinen die jeweiligen Spezifikationen erfüllen, reicht demnach ein einfacher Vergleich mit den im TC definierten erforderlichen Bereichen.
Für die Untersuchung bestimmter Kriterien, z.B. der transienten Stabilität im Fall von dreiphasigen Kurzschlüssen (FRT), müssen weitere Berechnungen und vor allem Simulationen in der Software SIMSEN durchgeführt werden.
Die Analyseergebnisse werden schlussendlich für den Kunden in einem Bericht zusammengefasst. Swissgrid erhält eine Liste der festgestellten Nichteinhaltungen.
HYDRO Exploitation verfügt somit über alle notwendigen Instrumente, um die Einhaltung des TC2019 eines Kraftwerks zu bewerten.