Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03621.jsonl.gz/2538

SANDFILTER ANLAGEN mit Vorfilter
Die Filteranlage – Herzstück der Wasseraufbereitung
Ein guter Filter ist entscheidend für die reibungslos Funktion des Schwimmbades.
Mechanische Reinigung per Sandfilter
Sandfilter werden zur mechanischen Wasserreinigung eingesetzt. Mit ihm werden auch zahlreiche feinste Partikel und Trübstoffe aus dem Wasser entfernt.
Um das Wasser Ihres Pools ständig klar und sauber zu haben, ist eine Umwälzung und Filtration des Wassers nötig.
Die Trübstoffe werden im Sandfilter zurückgehalten. Wenn die Kapazität des Filters erschöpft ist, muss er in entgegengesetzter Richtung zurückgespült werden. Dadurch werden die festgehaltenen Partikel ausgespült und der Filter ist anschließend wieder aufnahmefähig.
Die Filteranlage muss so ausgelegt sein, dass der Inhalt des Schwimmbeckens in 24 Stunden zweimal umgewälzt wird.
Wird ein Beckeninhalt von 25 m³ zweimal umgewälzt, so sind insgesamt 50 m³ umzuwälzen. Leistet die Filteranlage 5 m³ pro h, so beträgt die Betriebszeit des Filters 10 Stunden. Diese Zeit kann in Zyklen oder insgesamt ablaufen. Die Filterlaufzeit einer Filteranlage sollte 7 bis 8 Stunden pro Tag betragen.
Das Wirkunsprinzip – durch eine Leitung tritt das Wasser an der Oberseite im Kessel ein – wird dort durch den Ventilkopf so verteilt, dass es gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche verteilt wird und von dort durch den Quarzsand gedrückt wird. Im unteren Bereich
(Kesselsole) ist eine Filterstern, dort sind kleinere Perforationen (meist kleine Schlitze mit einer Weite unter 0,20 mm) eingearbeitet.
An diesem Bauteil gelangt dann das gefilterte Wasser wieder in eine Sammelleitung, durch die der Rücklauf zum Becken führt.
Der Schmutz wird im Filtermedium festgehalten und muss je nach Verschmutzung durch eine Rückspülung aus dem Filterkessel entfernt werden.
Die Rückspülung der Filterkessel erfolgt durch ein Mehrwegeventil – hierbei wird der Wasserfluss im Kessel umgekehrt und das Filtermedium sozusagen rückwärts vom Wasser durchströmt. Der angesammelte Schmutz wird abtransportiert und über einen separaten Anschluss am Mehrwegeventil abgeleitet. An diesem Anschluss sollte eine Leitung installiert werden, welche an einen Abwasserkanal angeschlossen ist.
Vorteile einer Sandfilteranlage
grössere Umwälzleistung
höhere Filterleistung
alle Anlagen sind mit selbstsaugender Pumpe ausgestattet, können somit auch über dem Wasserstand montiert werden
mit Vorfilter, so dass es Laub, kleine Zweige, Insekten, größere Pollen usw. erst gar nicht in die Pumpe schaffen sondern schon hier hängen bleiben.
Anschluss per Schlauch 32/38mm möglich
Anschluss per Fixrohr DA50 möglich
Entleerungsschraube an Kessel und Pumpe vorhanden
Bodensaugen mit Handbodensauger und halb-automatischen Bodensaugern möglich
kein Kartuschenwechseln mehr
Reinigung des Filtersandes durch Rückspülenn
längere Lebensdauer
Folgende Ausführungen sind erhältlich:
|Filteranlagen (alle Anlagen ohne Schläuche, ohne Filtersand)||Art. Nr.||FRANKEN|
|Sandflteranlage Aquaclean 7000||S00129||449.00|
|Sandfilteranlage 270 mm Durchmesser|
mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil und Manometer
Umwälzleistung ca. 7 m3/h
mit selbstsaugender Filterpumpe 230 V/400 W
auf einer Grundplatte
erforderliche Sandmenge ca. 25 kg
Für Becken bis 30.000 l.
|Sandfilteranlage Aquaclean 9000||S00130||539.00|
|Sandfilteranlage 340 mm Durchmesser|
mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil und Manometer
Umwälzleistung ca. 9 m3/h
mit selbstsaugender Filterpumpe 230 V/550 W
auf einer Grundplatte
erforderliche Sandmenge ca. 50 kg
Für Becken bis 40.000 l.
|Sandfilteranlage Aquaclean 11000||S00128||699.00|
|Sandfilteranlage 500 mm Durchmesser|
mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil und Manometer
Umwälzleistung ca. 11 m3/h
mit selbstsaugender Filterpumpe 230 V/1000 W
auf einer Grundplatte
erforderliche Sandmenge ca. 75 kg
Für Becken bis 50.000 l.
|Sandfilteranlagen mit geteilten Kessel|
|Sandfilteranlage Grey 400|
Salzwasserbeständig bis 0.4%
Durchmesser 400 mm
geteilter Spannringkessel, auf einer Grundplatte steckerfertig montiert
mit selbstsaugender Filterpumpe 230 V / 400 W
ca. 9.0 m³ Umwälzleistung
6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 30.000 lt. Wasserinhalt,
erforderliche Sandmenge ca. 50 kg.
|S00140||1'090.00|
|Sandfilteranlage Grey 500|
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 500 mm
geteilter Spannringkessel, auf einer Grundplatte steckerfertig montiert,
mit selbstsaugender Filterpumpe Victoria Astral Silent D1 230 V/610W
ca. 11 m³ Umwälzleistung, 6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 50.000 l. Wasserinhalt,
erforderliche Sandmenge ca. 75 kg.
|S00141||1'490.00|
|Sandfilteranlage Grey 600|
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 600 mm
geteilter Spannringkessel, auf einer Grundplatte steckerfertig montiert,
mit selbstsaugender Filterpumpe Victoria Astral Silent D1 230 V/740W
ca. 16 m³ Umwälzleistung, 6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 60.000 l. Wasserinhalt
erforderliche Sandmenge ca. 125 kg.
|S00142||1'690.00|
|Sandfilteranlagen mit Polypropylen-Kessel Cantabric – der besondere Filter in Top-Qualität!|
|Bestehend aus einem zweigeteilten, glasfaserverstärkten Polypropylen-Filterkessel. Kombiniert mit einer langlebigen Kunststoff-Schwimmbadpumpen. Aufgrund des Materials (Polypropylen) und des speziellen Fertigungsverfahrens ist der Filter extrem langlebig. Transparenter Top – Klarsichtdeckel. Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar. Der Filterkessel ist komplett mit allen Funktionselementen ausgestattet und anschlussfertig mit der Filterpumpe verrohrt. Über ein seitlich montiertes 6-Wegeventil erfolgt die Verrohrung, an dem manuell die verschiedenen Funktionen der Anlage eingeleitet werden. Die Filteranlage wird mit einer soliden Kunststoff-Palette für den Einbau auf der Baustelle geliefert. Aufgrund des besonders druckfesten Kessels sehr gut für Keller geeignet!|
|Sandfilteranlage Cantabric 500|
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 500 mm
auf einer Grundplatte steckerfertig montiert
mit selbstsaugender Victoria Silent D1 0,56 kW / 230 V
ca. 10 m³ Umwälzleistung
6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 40.000 l Wasserinhalt
erforderliche Sandmenge ca. 100 kg.
|S00073||1'790.00|
|Sandfilteranlage Cantabric 600|
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 600 mm
auf einer Grundplatte steckerfertig montiert
mit selbstsaugender Filterpumpe Duraglas IE1 0,75 kW / 230 V
ca. 15 m³ Umwälzleistung
6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 60.000 l Wasserinhalt
erforderliche Sandmenge ca. 150 kg.
|S00041||2'790.00|
|Sandfilteranlage Cantabric 750|
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 750 mm
auf einer Grundplatte steckerfertig montiert
mit selbstsaugender Filterpumpe Duraglas IE1 0,75 kW / 230 V
ca. 15 m³ Umwälzleistung
6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 80.000 l Wasserinhalt
erforderliche Sandmenge ca. 300 kg.
|S00044||2'990.00|
|Sandfilteranlage Cantabric 600|
mit frequenzgesteuerter 3 Stufen Starrite-Pumpe
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 750 mm
auf einer Grundplatte steckerfertig montiert
6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt
für Becken bis 80.000 l Wasserinhalt
erforderliche Sandmenge ca. 150 kg.
|S00070||3'190.00|
|Nanofiber Kartuschenfilteranlage mit Victoria Plus-Pumpe|
Salzwasserbeständig bis 0.5%
Durchmesser 180 mm, auf einer Grundplatte steckerfertig montiert,
6-Wege-Ventil-Side-Mount mit Manometer,
Ventil und Pumpe sind fix verrohrt,
mit Victoria PlusPumpe 230V / 610W 16m3/h
für Becken bis 50.000 l Wasserinhalt,
Kartusche lässt sich einfach rückspülen
kompakte Abmessungen:
Ø 400 mm, Höhe: 650 mm, Breite 700 mm (mit 6-Wege-Ventil)
|S00202||2790.00|
|Der Nanofiber ist ein rückspülbarer Filter für Privatpools und besitzt dank seines Netzes aus Nanofasern eine besonders hohe Trennschärfe von 5- 8 Mikron. Dadurch ist er nicht nur viel effizienter als normale Kartuschenfilter, sondern spart auch den häufigen Wechsel der teuren Kartuschen. Die neu entwickelten Kartuschen des NanoFiber können somit bis zu 5 Jahre lang im Filter verbleiben!|
|Filtersand, 25 kg, Körnung 0,7–1,2 mm|
Versandkosten 23.00 Fr. (Abholung möglich)
|Z00406||23.00|
|Filtersand, 25 kg, Körnung 0,3–0,9 mm|
Versandkosten 23.00 Fr. (Abholung möglich)
|Z00405||23.00|
|Dreyden Aqua, AFM – aktiviertes Filtermedium ein neues, revolutionäres Filtermaterial|
|Seit vielen Jahren wird Quarzsand in der Wasseraufbereitung als Filtermedium benutzt. Sand hat aber den Nachteil, dass es ein ausgezeichneter Nährboden für Bakterien ist. Bakterien sondern einen Schleim ab, einen so genannten Biofilm, um sich gegen Desinfektionsmittel zu schützen. Dieser Biofilm führt zu einem erhöhten Verbrauch an Desinfektionsmitteln und ist zudem dafür verantwortlich, dass in Verbindung mit Chlor unerwünschte Reaktionsnebenprodukte entstehen (Trichloramin und Trihalogenmethane – THMs). AFM (Activated Filter Media) filtriert dank seiner adsorptiven Kräfte feiner als Sand, verfügt zusätzlich über katalytische und oxidative Eigenschaften und verhindert die Biofilmbildung im Filter. Dies wiederum reduziert die Zerrung von Desinfektionsmitteln und stoppt die Bildung von Trichloramin. AFM kann in jedem Sandfilter eingesetzt werden. AFM wird die Qualität und die Klarheit des Schwimmbadwassers stark verbessern. Zudem geht der Verbrauch an Desinfektionsmitteln zurück.

AFM übertrifft die Leistung von Sand um Längen!
|Glasfiltermedium AFM, 25 kg, Körnung 0,5–1,0 mm|
Versandkosten 23.00 Fr. (Abholung möglich)
|Z00417||79.00|
|Glasfiltermedium AFM, 25 kg, Körnung 1,0–2,0 mm|
Versandkosten 23.00 Fr. (Abholung möglich)
|Z00418||79.00|
Zur Unterbringung der Technik in einem geeignetem Filterschacht. SurfersIsland hat auch hier für jeden die passende Lösung.
Details finden sie hier: Filterschränke
Anwendung und Funktionsweise des 6-Wege-Top-Mount-Ventils
Filtern ″Filter″
Das dem Becken entnommene Wasser durchläuft den Filtersand ( Sandbett ) und wird dadurch gereinigt.
Auch das Bodensaugen erfolgt über diese Position.
Rückspülen ″Backwash″
Das Wasser durchfließt in umgekehrter Richtung den Filtersand ( Sandbett ), wodurch der Schmutz aus dem Sand herausgespült und über den Entleerungsanschluss abgeleitet wird.
Der Rückspülvorgang muß zeitlich ausreichend bemessen sein (wöchentlich anhaltend mind. 3 bis 5 min oder bis Wasser im Schauglas klar ist und noch mind. ½ bis 1 min länger).
Nachspülen ″Rinse″
Durch diesen Vorgang wird eine Restreinigung und ein Verdichten des Filtersandes (Sandbett) erreicht.
Das Wasser wird ebenfalls über den Entleerungsanschluss abgeleitet. Cirka 30 Sekunden nach jeder Rückspülung
Geschlossen ″Closed″
Der Wasserdurchlauf vom Filter zur Pumpe ist geschlossen. Der Einbau von Absperrschiebern in der Zu- und Rücklaufleitung wird empfohlen.
Entleeren ″Waste″
In dieser Stellung wird das Wasser direkt über den Entleerungsanschluss abgeleitet. z.B.: Bodensaugen nach Algenbefall!
Zirkulieren ″Recirculate″
Das dem Becken entnommene Wasser durchläuft, ohne durch den Filtertank bzw. Sand geleitet zu werden, über das Ventil direkt ins Schwimmbad. Nach einer Stosschlorierung um das Wasser schneller umzuwalzen!
Winter
Das Ventil ist geöffnet, damit die Dichtungen entlastet sind.
Aufbau Filteranlage
Der Aufstellungsort der Pumpe muss trocken und gut belüftet sein. Die Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Die Filteranlage kann sowohl max. 3 m unter dem Wasserspiegel als auch 3 m über dem Wasserspiegel eingebaut werden. (Rückschlagventil einbauen!) Die Filteranlage wird am besten in einem direkt an das Becken angebauten Technikraum untergebracht. Als Alternative eignen sich auch Keller oder Garagen, wobei zu beachten ist, dass die Filteranlage nicht zu weit vom Becken entfernt sein sollte.
Es ist außerdem darauf zu achten, dass der Technikraum ausreichend entwässert wird (Sickerschacht oder Kanalanschluß). Der Technikraum darf auf keinen Fall luftdicht abgeschlossen werden, da dies durch Kondenswasserbildung zu Schäden an der Pumpe führen kann. Weiters sollte der Technikraum mit einem Ablauf versehen werden, um eindringendes Wasser bzw. Rückspülwasser ableiten zu können. Um den Raum möglichst trocken zu halten, kann ein Lüftungsrohr eingebaut werden, damit ein Luftaustausch möglich ist.
Die Größe des Technikraumes (Filterschacht) sollte so gewählt werden, dass Wartungsarbeiten an Pumpe bzw. Kessel problemlos durchgeführt werden können (mindestens 1.2 x 1.2 m, optimal 2 m). Als Deckel empfehlen wir einen handelsüblichen Schachtdeckel mit einer Mindestgröße von 90 x 60 cm oder 80 x 80 cm.
Ihre Pluspunkte bei unseren Sandfilteranlagen:
2 Jahre Garantie auf Herstellerdefekte
Sandfilteranlage und nicht der im Unterhalt teure Kartuschenfilter
6-Wege-Top-Mount-Ventil
mit Vorfilter, grössere Schmutzteile gelangen gar nicht zum Hauptfilter
Qualitätsprodukt mit erstklassiger Technik und Materialien
Neu & Originalverpackt
Versandkosten: ab 29.00 Fr.