Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03233.jsonl.gz/1940

Anlässlich eines falsch geplanten Tests während einer heissen Abstellung wurde ein Abblasesperrventil am Druckhalter geöffnet, worauf der Druck im Primärsystem von 155 auf rund 85 bar sank. Die Sicherheitseinspeisung wurde bei 120 bar auslegungsgemäss automatisch aktiviert und speiste rund 25 m3 boriertes Wasser ins Primärsystem ein. Aufgrund der Testbedingungen konnte der Operateur im Kontrollraum das offene Ventil nicht manuell schliessen. Wegen Kommunikationsproblemen dauerte es drei Minuten, bis der für den Test verantwortliche Operateur kontaktiert war und das Ventil schloss, worauf der Druck im Primärsystem wieder hergestellt wurde.
Quelle
M.E. nach Meldung der IAEO vom 16. Dezember 2002