Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03268.jsonl.gz/3249

Kondensationsentfeuchter funktionieren gut bei warmen Temperaturen und mittlerer Luftfeuchtigkeit (>20°C und >40% r.F.), was sie zu einer beliebten Wahl für die Entfeuchtung in vertikalen Farmen macht. Die der Luft entzogene Feuchtigkeit kann als flüssiges Wasser in den landwirtschaftlichen Kreislauf zurückgeführt werden, und die bei der Trocknung erzeugte Wärmeenergie kann auch den Heizbedarf des Raumes ausgleichen. Luftentfeuchter wie der Condair DC-N mit Fernkondensatoren ermöglichen die Ableitung überschüssiger Wärme nach draußen, wenn die obere Temperaturgrenze im Raum erreicht ist. Auf diese Weise wird vermieden, dass ein Raum durch die vom Trocknungsprozess erzeugte Wärme überhitzt wird oder zur Temperaturkontrolle gelüftet werden muss.
Trockenmittel-Entfeuchtungssysteme bieten einen größeren Betriebsbereich als Kondensationssysteme, typischerweise -30 bis +40°C zusammen mit einer Umgebungsfeuchtigkeit von 0-100%RH. Sie können sehr trockene Bedingungen aufrechterhalten, mit weniger als 10% r.F. selbst bei niedrigen Temperaturen. Da die absorbierte Feuchtigkeit jedoch über einen Warmluftkanal ins Freie abgeleitet wird, kann kein flüssiges Wasser zurückgewonnen werden.