Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05908.jsonl.gz/3

排风盘管结霜、冻结
智能旁通温控---完美解决
由于Konvekta高效盘管只需要很低的表面温差，所以当室外新风温度为-15°C时，流经的乙二醇温度可以低至-13°C，如此低温的乙二醇流经排风盘管时，与室内25°C，50%湿度的排风接触，换热器表面远低于排风的露点，会在换热器表面形成结霜，进而结冻阻塞排风盘管，造成严重事故。
Konvekta为此开发的专用防冻保护功能，通过在水力模块中内置的旁通控制，把室内高温的乙二醇与新风出口低温乙二醇混合，确保进入排风盘管的乙二醇温度不低于设定值，可以解决上述问题。该保护措施是Konvekta的标准配置，内置于所有控制器中。
免费补热或制冷
数据中心或其它类似用户在冬季也会产生废热，konvekta的”废热利用“技术可以通过板式换热器把这些废热引入乙二醇循环管路，一方面加热乙二醇防止排风冻结，一方面利用室外冷量提供稳定的冷冻水，此技术可以大大降低冬季能耗，并不增加很多konvekt产品采购成本的情况下，大幅减少额外冰机等设施的投资。
在极度情况下，konvekta的防冻旁通仍旧会开启，确保您的排风盘管不会冻结。
防冻保护会减少热回收的效率，Konvekta的智能控制会把旁通开启减少到最低。
可以参考: 免费制冷