Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06980.jsonl.gz/499

Le R134a est le seul fluide frigorigène à molécule pure dans la plage d'évaporation de -40 à +10 °C. Il peut être utilisé dans les installations à condensation. Il est donc parfaitement adapté aux installations équipées d'évaporateurs noyés. Comme le volume de gaz à l'entrée du compresseur est relativement élevé, il faut utiliser des systèmes avec des débits importants, comme les compresseurs à vis et les turbines. La puissance frigorifique spécifique du R134a est supérieure à celle du R404A/R507, mais inférieure à celle du R407C et du R410A. Lorsque la température d'évaporation est inférieure à -10 °C, l'utilisation de ce réfrigérant est limitée.