Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01188.jsonl.gz/1193

Il requisito fondamentale per un funzionamento regolare ed economico nelle aree mediche è un'alimentazione sicura, affidabile ed efficiente. La priorità assoluta è proteggere i pazienti e concentrarsi sul loro recupero. Anche una breve interruzione di corrente può mettere in pericolo la salute di un paziente
Analisi del rischio e gruppi spaziali
Per valutare la corretta forma della rete, i corretti criteri di protezione e le attività che ne derivano, è necessaria una valutazione dei rischi per i rispettivi locali utilizzati per scopi medici.
La seguente lista di controllo fornisce indicazioni per la selezione e la classificazione dei locali utilizzati per scopi medici. Non è da considerarsi esaustiva:
- Quali misure diagnostiche o terapeutiche vengono eseguite sul paziente?
- Le procedure possono essere ripetute in qualsiasi momento o interrotte per un certo periodo di tempo?
- Quanto è alto il rischio per il paziente in caso di interruzione dell'alimentazione?
- Sono in uso dispositivi medici elettrici e sono utilizzati per misure di mantenimento della vita?
- Come si comportano le apparecchiature elettromedicali in caso di interruzione dell'alimentazione per 15 secondi?
- Quali sono i requisiti per l'illuminazione dei locali e delle sale operatorie?
- La resistenza della pelle del paziente viene sfondata durante gli interventi e/o i trattamenti?
Un aiuto per l'assegnazione del gruppo di stanze:
- Cercare di ottenere la migliore protezione possibile per i pazienti e il personale.
- Stabilire e garantire un'alimentazione elettrica affidabile e sicura.
- Osservare e applicare tutti gli standard, i regolamenti e le leggi pertinenti. Standard di installazione a bassa tensione NIN 2020, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710):2021-10)
- Garantire in modo permanente la sicurezza e l'affidabilità dell'immobile attraverso una manutenzione e un'assistenza regolari e affidabili.
Il sistema informatico medico
Il cuore dell'alimentazione sicura nelle stanze del Gruppo 2
In sostanza, il sistema isolato crea i seguenti vantaggi:
- Nessun guasto all'alimentazione o alle apparecchiature elettriche mediche al primo guasto
- Sicurezza del paziente grazie alle tensioni di contatto più basse (≤10 mV al primo guasto)
- Gli allarmi acustici e visivi garantiscono un'elevata disponibilità del sistema
- Vantaggio informativo grazie al rilevamento precoce di imminenti guasti all'isolamento.
Fonte: Bender GmbH & Co. KG
Qual è il beneficio?
Con Optec AG Spitaltechnik è disponibile un sistema completo e collaudato per realizzare ogni compito per un'alimentazione sicura e affidabile nelle aree mediche:
- Monitoraggio, controllo e controllo conforme agli standard
Alimentazione generale (AV)
Alimentazione di sicurezza (SV)
Alimentazione supplementare di sicurezza (ZSV)
- Installazione e monitoraggio dei sistemi informatici medici secondo gli standard richiesti
- Informazioni di facile utilizzo con chiare istruzioni per l'azione sono fornite al personale tecnico o medico
- Collegamento in rete intelligente con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, sia a livello centrale sul posto che decentralmente con il sistema di gestione dell'edificio
- Ampio servizio e supporto durante l'intero ciclo di vita del sistema