Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06943.jsonl.gz/350

Description du produit
Il en résulte souvent des coûts de câblage nettement inférieurs à ceux d'un réseau purement linéaire. Les modules ont un canal d'entrée RS-485 et plusieurs canaux de sortie RS-485. Comme chaque canal de sortie a son propre pilote de ligne, une branche RS-485 avec un maximum de 1,2 km peut être connectée à chaque sortie. Les entrées et sorties sont isolées galvaniquement jusqu'à 3000 VDC max. Le I-75xx peut être facilement monté sur un rail DIN ou mural et peut être alimenté avec une tension continue comprise entre 10 et 30 VDC.