Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03427.jsonl.gz/2913

Brandschutzklappen INFO-Center
Wie funktioniert eine Brandschutzklappe?
Beim Durchdringen von Bauteilen, die eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen, besteht durch die Lüftungsanlage die Gefahr einer Brand - und Rauchweiterleitung. Brandschutzklappen beugen dieser Gefahr vor und schützen das Gebäude und die Personen, indem der Feuerwiderstand der Konstruktion wieder hergestellt wird.
Das Brandschutzklappenblatt ist geöffnet, wenn die Lüftungsanlage in Betrieb ist. Es schließt sich automatisch dank des Thermoelement, wenn die Temperatur im Kanal eine bestimmte Schwelle überschreitet, in der Regel 72 °C. Bei ferngesteuerten und motorisierten Ausführungen kann sich das Klappenblatt auch durch Empfang eines Signals schließen, das von der Brandmeldeanlage ausgesendet wird z.B. nach der Aktivierung durch einen Rauchmelder. Wenn das Klappenblatt geschlossen ist, hält die Brandschutzklappe die Trennung der Abschnitte für einen garantierten Zeitraum aufrecht.
1. Die Lüftungsanlage läuft und die Brandschutzklappe ist geöffnet.
2. Ein Feuer bricht aus und die Temperatur erreicht 72 °C. Das Thermoelement löst aus und das Klappenblatt schließt sich.
3. Das Intumeszenzmaterial dehnt sich aus und es entsteht eine Abdichtung, die Flammen und Rauch aufhält.
Brandabschnittsbildung
Die Brandabschnittsbildung teilt ein Gebäude in verschiedene Brandabschnitte auf, die dazu dienen, das Feuer im Brandfall auf einen Abschnitt zu begrenzen. Ein Brandabschnitt wird vom Rest des Gebäudes durch eine spezifische Bauweise getrennt, das stoppt den Brand für einen gewissen Zeitraum.
Um die Integrität des Brandabschnitts sicherzustellen, ist es entscheidend, dass jede Öffnung oder Durchführung durch dessen Wände, Boden und Decke angemessen vor Feuerdurchtritt geschützt wird. Rf-Technologies bietet eine breite Palette an Lösungen zur Brandabschnittsbildung.