Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02261.jsonl.gz/11

Als je besluit om je warmtepomp zelf te installeren, bijvoorbeeld omdat alle warmtepomp installatie offertes te duur waren, dan heb je al snel een warmtepomp installatie schema nodig, of zelfs meerdere lucht/water warmtepomp installatie schema's, om de informatie te controleren en het voor elkaar te krijgen om het thuis correct te installeren.
In dit artikel bekijken we een aantal bronnen die je kunnen helpen bij het vinden van het juiste schema voor het installeren van je lucht/water-warmtepomp.
Over het algemeen zijn warmtepompfabrikanten een goede manier om gratis schema's van te installeren warmtepompen te verkrijgen. Als je enige basiskennis hebt van verwarming of hydraulica, kun je ze begrijpen en er inspiratie uit putten.
Installatieschema lucht/water-warmtepomp Grenelle Environnement
Om te beginnen, om toegang te krijgen tot basisschema's om u te helpen de verschillende hydraulische aansluitingen of andere elementen te begrijpen en te organiseren, kunt u de verschillende gevallen in het schema van Grenelle Environnement raadplegen. Het dateert van 2013, maar verwarming is een wereld die niet snel verandert en de hydraulische principes blijven ongewijzigd.
Wij zullen het over de vier belangrijkste hebben:
Warmtepomp met buffervolume in twee richtingen
Het is perfect geschikt voor een vloerverwarmingscircuit en bevat alle onderdelen die nodig zijn voor een soepele hydraulische werking van je vloerverwarmingswarmtepompsysteem. Het buffervat, dat de correcte werking van de warmtepomp mogelijk maakt, heeft 2 aansluitingen. Dit schema is alleen geldig als de stralers (hydraulische vloerverwarming) allemaal hetzelfde zijn. In dit geval alleen vloerverwarming (maar nog geen radiatoren met verschillende temperaturen).
Om meer te weten te komen over wat er in buffertanks gebeurt, heeft RAGE ook een interessant theoretisch document opgesteld om de fysische hydraulische fenomenen binnen deze centrale elementen van hydraulische circuits in individuele woningen te verklaren.
Deze montage maakt het echter mogelijk om, met een andere configuratie, verschillende hydraulische distributiecircuits aan te sluiten waarvan de emitters dezelfde zouden zijn (voorbeeld: twee afzonderlijke circuits van vloerverwarming)
Dit is het diagram dat we moeten overwegen
Aan de andere kant, als je de boiler wilt toevoegen aan je installatie, is dit het juiste schema (met een enkel hydraulisch circuit):
Dit is toegevoegd om rekening te houden met warm water voor huishoudelijk gebruik:
- Veiligheidsgroep
- Temperatuursensor
- Elektrische verwarming (in de tank)
- Warmwatertank
- 3-wegklep met actuator, die ofwel door het warmwatertoestel of door het buffervat gaat
Warmtepomp met buffervolume in vier richtingen
In dit schema stellen wij ons een installatie met warmwaterradiatoren voor. Het 4-pijpssysteem maakt het ook mogelijk om verschillende circuits met verschillende uitstoters en dus temperaturen aan te sluiten.
Zie voor meer informatie over de fysische verschijnselen in een buffervat het document waarnaar hierboven wordt verwezen.
Typisch schema met warm water :
Warmtepomp met ontkoppelingscilinder
Schema van een lucht/water-warmtepompinstallatie met een ontkoppelingscilinder. Dit heeft meestal de voorkeur als je een warmtepomp installeert op meerdere hydraulische circuits met verschillende uitstromers en temperatuurinstellingen. Bijvoorbeeld: radiatoren 55°C en vloerverwarming 40°C.
De rol van de ontkoppelingscilinder is om het primaire circuit onafhankelijk te maken van het secundaire circuit.
In dit schema wordt het gecombineerd met een 2-pijps buffervat, dat als doel heeft om een minimaal watervolume te garanderen zodat de warmtepomp gelijkmatig kan werken, om te voorkomen dat de compressor voortijdig opstart.
Interessant punt: de ontkoppelingscilinder kan vervangen worden door een eenvoudige bypass: in dat geval zou het schema de volgende vorm aannemen.
Warmtepomp met reserveboiler in gelijktijdige werking
Ten slotte, als je toch je verwarmingsketel wilt behouden voor het geval de kou hard toeslaat in jouw regio, om te voorkomen dat je een elektrische verwarming moet gebruiken die te veel energie verbruikt, dan kun je deze regeling overwegen.
In het geval van radiatoren
En als we besluiten om de productie van sanitair warm water toe te voegen, wordt het diagram :
Wil je meer informatie over het hoe en waarom van elk element in het hydraulische circuit? Bekijk dan het officiële document RAGE Grenelle Environnement door op deze link te klikken => Doc Lucht/water-warmtepomp installatieschema
NiBE lucht/water warmtepomp installatieschema
Het krachtigste Zweedse merk van Europa heeft een uitgebreide database met schema's van warmtepompen om je inspiratie te geven voor je eigen installatie.
Of u nu een F2120 met of zonder VVM hebt of niet, u kunt de belangrijkste elementen van de schakeling zien en u erdoor laten inspireren. Bovendien kunt u profiteren van alle aansluitingsadviezen die bestemd zijn voor professionals, via hun online documentatie.
Ik geef u een techniek om er veel te vinden in Google. Hiermee moet u uw specifieke geval vinden. Voer in google het volgende commando in : site:nibe.eu filetype:pdf hydraulisch
Als je ook andere talen dan Frans wilt hebben, verwijder dan het woord "hydraulisch".
U vindt docs in deze genreen vele anderen.
Atlantic warmtepomp installatieschema
Een van de bekendste warmtepompen is zeker de Atlantic Alfea Duo. Het hydraulische schema is ook een kijkje waard.
Geval 1 verwarmingscircuit
Geval 2 verwarmingskringen
Installatieschema Daikin warmtepomp
Daikin is de ster onder de warmtepompen in Frankrijk, ook al is het een Japans merk. Feit is dat de meeste installateurs graag met dit merk werken, en in het bijzonder met de Daikin Altherma 3H HT, omdat deze volledig betaalbaar is voor particuliere klanten en daarom erg goed verkoopt. Hij heeft een geweldig ontwerp en is goed doordacht om tijd te besparen tijdens de installatie dankzij de aansluitingen aan de bovenkant van de unit.
Daikin warmtepomp + vloerverwarming installatieschema
Bron : http://www.pacenr.free.fr/
Daikin warmtepomp + vloerverwarming +ECS installatieschema
Daikin warmtepomp + vloerverwarming + radiatoren + warm water installatieschema
Om alle varianten van de Daikin regelingen te zien kunt u dit raadplegen document op onze server.
Installatieschema's voor warmtepompen van de Franse fabrikant van warmtepompen SDEEC
De Franse fabrikant van warmtepompen heeft een leuke doc met kleine hydraulische schema's die je kunnen inspireren om wat huiswerk over je warmtepompinstallatie te doen, of als je het werk van je installateur wilt controleren of wilt proberen aan je warmtepomp te sleutelen (hoewel het niet aan te raden is, maar je kunt in een situatie zitten waarin je geen andere keuze hebt dan het zelf te doen).
Hieronder ziet u een voorbeeld van een hydraulisch schema voor een hoge temperatuur warmtepompinstallatie, zoals de daikin altherma 3 h ht, 2 zones met warm water of instant warm water voor huishoudelijk gebruik
Bovendien laat ik u de link naar de originele documentatie van de fabrikant na, die de talrijke hydraulische schema's bevat => klik hier voor uw lucht-water warmtepomp installatieschema's
Lees meer over het installeren van een warmtepomp :
Over de auteur
Julienafgestudeerd in werktuigbouwkunde en gespecialiseerd in klimaattechniek is sinds 2009 een schrijver gespecialiseerd in hernieuwbare energie, met expertise in warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen voor individuele huisvesting.