Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03262.jsonl.gz/2064

Wenn man sich dazu entschließt, seine Wärmepumpe selbst zu installieren, weil die Angebote für die Installation der Wärmepumpe zu teuer waren, kann es schnell passieren, dass man ein Schema für die Installation der Wärmepumpe oder sogar mehrere Schemata für die Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht, um die Informationen abzugleichen und eine korrekte Installation zu Hause zu bewerkstelligen.
In diesem Artikel sehen wir uns verschiedene Ressourcen an, die Ihnen helfen können, den richtigen Schaltplan für die Installation Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu finden.
Normalerweise sind die Hersteller von Wärmepumpen eine gute Möglichkeit, kostenlose Schemata für die Installation einer Wärmepumpe zu erhalten. Wenn du ein wenig Grundwissen über Heizung oder Hydraulik hast, kannst du sie verstehen und dich von ihnen inspirieren lassen.
Installationsschema Luft-Wasser-Wärmepumpe Grenelle Environnement
Um zunächst Zugang zu grundlegenden Schemata zum Verständnis und zur Organisation der verschiedenen hydraulischen Verbindungen oder anderer Elemente zu erhalten, können Sie die verschiedenen Fälle in der Schemathek des Umweltgipfels konsultieren. Sie stammt aus dem Jahr 2013, aber die Heizungsbranche ist keine Welt, die sich sehr schnell entwickelt, und die hydraulischen Prinzipien bleiben unverändert.
Wir sprechen über die vier wichtigsten:
Wärmepumpe mit Puffervolumen mit zwei Anschlüssen
Der Pufferspeicher ist für Fußbodenheizungen geeignet und enthält alle Elemente, die für den reibungslosen Betrieb Ihrer Wärmepumpenanlage auf Fußbodenheizung erforderlich sind. Der Pufferspeicher, der es der Wärmepumpe ermöglicht, richtig zu funktionieren, besteht aus zwei Anschlüssen. Dieses Schema ist nur gültig, wenn die Sender (hydraulische Fußbodenheizung) alle gleich sind. In diesem Fall nur eine Fußbodenheizung (aber noch keine Heizkörper mit unterschiedlichen Temperaturen).
Um mehr darüber zu erfahren, was in Pufferspeichern vor sich geht, hat die RAGE auch ein interessantes theoretisches Dokument erstellt, das die hydraulischen physikalischen Phänomene innerhalb dieser zentralen Elemente der Wasserkreisläufe in Einfamilienhäusern erklärt.
Mit einer anderen Konfiguration können jedoch mehrere hydraulische Verteilerkreisläufe mit denselben Sendern angeschlossen werden (z. B. zwei getrennte Kreisläufe von Fußbodenheizungen).
Hier ist das Schema, das man dann betrachten müsste
Wenn Sie andererseits den Warmwasserspeicher in Ihre Anlage einbauen wollen, dann ist dies das richtige Schema (mit einem einzigen Hydraulikkreis) :
Dies kam hinzu, um das Warmwasser zu berücksichtigen:
- Sicherheitsgruppe
- Temperaturfühler
- Elektrischer Widerstand (im Ballon)
- Trinkwasserspeicher
- 3-Wege-Ventil mit Stellmotor, das entweder durch den Trinkwasserspeicher oder den Pufferspeicher führt
Wärmepumpe mit Puffervolumen mit vier Anschlüssen
In diesem Schema wird eine Installation mit Warmwasserheizkörpern angenommen. Das System mit vier Anschlüssen ermöglicht auch den Anschluss mehrerer Kreisläufe mit unterschiedlichen Heizkörpern und somit unterschiedlichen Temperaturen.
Weitere Informationen über die physikalischen Phänomene innerhalb eines Pufferspeichers finden Sie in dem etwas weiter oben verlinkten Dokument.
Typisches Schema mit ECS :
Wärmepumpe mit Entkopplungsflasche
Installationsschema einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Entkopplungsflasche. Dieser Fall wird in der Regel bevorzugt, wenn Sie eine Wärmepumpe in mehreren Wasserkreisläufen mit unterschiedlichen Sendern und Temperaturbereichen installieren. Bsp: Heizkörper 55°C und Fußboden 40°C.
Die Entkopplungsflasche hat die Aufgabe, den Primärkreislauf vom Sekundärkreislauf unabhängig zu machen.
In diesem Schema wird sie mit einem Pufferspeicher mit 2 Anschlüssen kombiniert, dessen Aufgabe es ist, ein Mindestwasservolumen für den gleichmäßigen Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten, um ungewollte Kompressorstarts zu vermeiden.
Interessant ist, dass die Entkopplungsflasche durch einen einfachen Bipass ersetzt werden kann.
Wärmepumpe mit Nachheizkessel bei gleichzeitigem Betrieb
Wenn Sie Ihren Heizkessel immer noch für den Fall behalten wollen, dass es in Ihrer Region sehr kalt wird, um den Einsatz eines übermäßig verbrauchsintensiven elektrischen Heizstabs zu vermeiden, dann können Sie dieses Schema in Betracht ziehen.
Im Falle von Heizkörpern
Und wenn man sich entscheidet, die Warmwasserbereitung hinzuzufügen, wird das Schema zu :
Sie möchten mehr Informationen über das Warum und Wie jedes einzelnen Elements des Hydraulikkreislaufs? Dann schauen Sie sich das offizielle Dokument der RAGE Grenelle Environnement an, indem Sie auf diesen Link klicken =>. Doc Installation Luft-Wasser-Wärmepumpe Schema
Schema Installation Luft-Wasser-Wärmepumpe NiBE
Die stärkste schwedische Marke in Europa verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit Wärmepumpenschemata, die Ihnen als Inspiration für Ihre eigene Installation dienen kann.
Ob Sie nun einen F2120 mit oder ohne VVM haben oder nicht, Sie können sich die wichtigsten Elemente der Schaltung ansehen und sich davon inspirieren lassen. Darüber hinaus können Sie über die Online-Dokumentationen von den eher für Profis bestimmten Anschlusstipps profitieren.
Ich gebe Ihnen eine Technik an die Hand, mit der Sie viele davon in Google finden können. Damit sollten Sie Ihren speziellen Fall finden. Geben Sie den folgenden Befehl in google ein: site:nibe.eu filetype:pdf hydraulic
Wenn Sie auch die anderen Sprachen außer Französisch haben wollen, entfernen Sie das Wort "hydraulisch".
Sie finden Doks in diesem Genreund viele andere.
Schema Installation Wärmepumpe Atlantic
Eine der bekanntesten Wärmepumpen ist sicherlich die Atlantic Alfea Duo. Ihr hydraulisches Prinzipschema ist ebenfalls interessant zu betrachten.
Fall 1 Heizkreis
Fall 2 Heizkreise
Installationsschema Daikin-Wärmepumpe
Daikin ist der Star unter den Wärmepumpen in Frankreich, auch wenn es sich um eine japanische Marke handelt. Tatsache ist, dass die meisten Installateure gerne mit dieser Marke und insbesondere mit der Daikin Altherma 3H HT arbeiten, da sie für Privathaushalte absolut erschwinglich ist und sich daher sehr gut verkauft, ein tolles Design hat und dank der Anschlüsse an der Oberseite des Geräts bei der Installation viel Zeit spart.
Installationsschema Daikin-Wärmepumpe + Fußbodenheizung
Quelle: http://www.pacenr.free.fr/
Schema Installation Daikin-Wärmepumpe + Fußbodenheizung +ECS
Installationsschema Daikin-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Heizkörper + TWW
Um alle Varianten der Daikin-Schemata zu sehen, können Sie dieses Dokument auf unserem Server.
Schemata für die Installation von Wärmepumpen durch den französischen Wärmepumpenhersteller SDEEC
Der französische Hersteller von Wärmepumpen hat eine schöne Doku mit kleinen Hydraulikplänen, die dazu inspirieren können, zu Hause saubere Arbeit an Ihrer Wärmepumpenanlage zu leisten, oder wenn Sie die Arbeit Ihres Installateurs überprüfen oder versuchen möchten, etwas an Ihrer Wärmepumpe zu basteln (obwohl das nicht ratsam ist, aber vielleicht sind Sie in einer Situation, die Ihnen keine andere Wahl lässt, als selbst Hand anzulegen).
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen Hydraulikplan für die Installation einer Hochtemperatur-Wärmepumpe vom Typ daikin altherma 3 h ht, 2 Zonen mit Warmwasser oder Instant-Warmwasser.
Außerdem lasse ich Ihnen den Link zur Original-Dokumentation des Herstellers da, die die zahlreichen Hydraulikpläne enthält =>. Klicken Sie hier, um die Schemata für die Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe zu sehen.
Lesen Sie mehr über die Installation einer Wärmepumpe :
Nach seinem Studium als Maschinenbauingenieur stieg Julian in die Klimatechnik im Jahr 2009. Nachdem er seine Erfahrungen in der Belüftungund dann in der Heizung bei den größten Herstellern deutscher Herkunft, wird er Unternehmer in den erneuerbare Energien und insbesondere Spezialist für die Wärmepumpe und Sonnenkollektoren Photovoltaikanlagen für dieLebensraum individuell.