Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03310.jsonl.gz/1499

Man unterscheidet maschinelle und natürliche Rauchbehandlungsanlagen: Maschinelle Anlagen führen die Brandgase über Ventilatoren ab. Bei natürlichen Anlagen gelangen die Brandgase über Öffnungen (Dach- oder Wandöffnungen) oder Fenster gefahrlos ins Freie. Beiden Anlagentypen ist gemein, dass ohne nachströmende Luft keine wirksame Abführung der Schadgase erfolgt. Die Nachströmung kann über Öffnungen in den Aussenwänden oder Ventilatoren realisiert werden. Hier ist es in der Regel erforderlich, die nachströmende Luft verwirbelungsarm (impulsarm), d.h. mit niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten (< 1 m/s), einzuführen.
Bei maschinellen Abzugsanlagen ist insbesondere darauf zu achten, dass der durch die Absaugung entstehende Unterdruck im Raum nicht zu hoch liegt und die Türöffnungskräfte (an den Fluchtwegen) einschliesslich der Wirkung der Türschliesser nicht den Grenzwert von 100N überschreiten.
Alle Produkte zur maschinellen Entrauchung finden Sie hier:
- Modulbauzentrale 8000
- Lüftungskomponenten
- Kettenschubantriebe
- Spindelantriebe
- Verriegelungsantriebe
- Zahnstangenantriebe
- Klapphebelantriebe
- Lammellenantriebe
- RWA-Beschlagsysteme
Haben Sie Fragen? Melden Sie sich unter der Telefonnummer: 044 250 48 88.
E-Mail: <email-pii>