Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07086.jsonl.gz/619

Chauffer avec de la glace
Le réservoir de glace est un système depompe à chaleur équipé d’un réservoir qui utilise différentes sources primaires
Fonctionnement du réservoir de glace Viessmann
L'accumulateur de glace est un réservoir en béton armé enfoui dansle sol et rempli d'eau faisant office de fluide d'accumulation d'énergie. L'accumulateur de glace sert de source d'énergie pour unepompe à chaleur eau glycolée/eau. La pompe à chaleur extrait l'énergie nécessaire au chauffage des pièces et à la production d'ECS de l'accumulateur de glace.
Dans un premier temps, l'énergie est extraite de l'eau liquide. Lorsque l'extraction d'énergie est poursuivie, l'eau se transforme en glace et grâce au changement de phase, de l'énergie supplémentaire produite par la cristallisation est fournie à la pompe à chaleur. L'énergie alimentée via des capteurs solaires basse température et le sol environnant permet de régénérer l'accumulateur de glace. Si la pompe à chaleur est utilisée pour le rafraîchissement des pièces, la chaleur extraite du bâtiment peut être dissipée dans l'accumulateur de glace.
Absorbeur air solaire
Le capteur solaire basse température de type SLK est un capteur ouvert non vitrifié. La chaleur environnante est transmise au capteur solaire basse température par convection ainsi que par le vent et la pluie. La grande surface du capteur solaire basse température permet une absorption de chaleur de grande puissance. Le capteur solaire basse température sert de source de chaleur directe pour la pompe à chaleur (source primaire) et pour la régénération de l'accumulateur de glace.
Changement de phase
Lors du changement de phase, l'état physique change, par ex. de liquide à solide (cristallisation). La température à laquelle ce changement de phase se produit dépend de la matière. Pendant le changement de phase, la température de la matière reste constante jusqu'à ce qu'elle soit entièrement cristallisée. C'est-à-dire jusqu'à ce que la quantité totale d'eau, par exemple, soit gelée et transformée en glace. Lors de son passage de l'état liquide à l'état solide, l'eau génère une énergie par cristallisation de 93 Wh/kg
Un réservoir de sources primaires comme alternative aux forages et capteurs géothermiques
Le réservoir de glace Viessmann utilise plusieurs sources primaires Le réservoir de glace est un système de pompe à chaleur [1] équipé d’un réservoir [2] qui utilise différentes sources primaires. Un système de gestion des sources primaires se charge de régler les différentes sources.
L'air ambiant [3], le rayonnement solaire [3] et la chaleur géothermique sont utilisés comme sources primaires. Le réservoir [2] stocke ces énergies à basse température et les restitue en tant que source primaire à la pompe à chaleur.
Pour augmenter la capacité thermique du réservoir, l'énergie libérée lors du changement de phase (eau liquide vers glace) est également utilisée.