Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07168.jsonl.gz/851

Ascenseurs, escaliers roulants et ascenseurs pour sapeurs-pompiers
Les ascenseurs, les escaliers roulants et les installations de transport semblables doivent respecter des directives relatives à la résistance au feu et aux matériaux utilisés. Des prescriptions supplémentaires s’appliquent pour les ascenseurs dans les bâtiments élevés.
On distingue deux types d'installations d’ascenseur : les ascenseurs traditionnels et les ascenseurs pour sapeurs-pompiers.
En temps normal, les ascenseurs pour sapeurs-pompiers sont utilisés comme des ascenseurs traditionnels. Ils doivent cependant être conçus de sorte à pouvoir être utilisés par les sapeurs-pompiers lors de leur intervention ou à des fins d’évacuation en cas d’incendie.
Les ascenseurs pour sapeurs-pompiers sont prescrits dans les bâtiments élevés ; leur nombre est fixé par le concept de protection incendie.
Les ascenseurs des bâtiments élevés qui ne sont pas utilisés comme ascenseurs pour sapeurs-pompiers restent par ailleurs soumis à des prescriptions plus sévères, en particulier en ce qui concerne leurs accès.
Principes relatifs aux ascenseurs
-
La structure des cabines d'ascenseur doit être réalisée en matériaux de la catégorie RF1. Des matériaux de la catégorie RF2 sont admis pour les revêtements du sol, des parois et du plafond.
-
Les portes, les locaux de machines et de poulies ainsi que les systèmes de commande des ascenseurs (lorsqu'ils ne sont pas intégrés à la gaine) doivent en règle générale afficher une résistance au feu d’au moins EI 30. Les matériaux utilisés doivent être classés RF1.
-
Lorsque les ascenseurs desservent des niveaux souterrains, leurs portes palières doivent s’ouvrir sur des sas, sur des voies d’évacuation horizontales et verticales ou sur des vestibules résistant au feu. Exception : Lorsque l’ascenseur mène exclusivement à un seul sous-sol, les portes palières peuvent déboucher directement sur une unité d’utilisation (p. ex. local technique, entrepôt).
-
S'ils relient plus de trois paliers, les ascenseurs situés dans les bâtiments élevés, les établissements d’hébergement, les grands magasins et les bâtiments avec locaux recevant un grand nombre de personnes doivent être équipés d'un asservissement incendie.
-
Il est interdit d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie.
Vous trouverez les prescriptions détaillées dans la directive de protection incendie 23-15 « Installations de transport », chapitre 3.
Exigences relatives a la résistance au feu des gaines d'ascenseur
L'ascenseur ne relie pas différents compartiments coupe-feu :
- Il n'y a pas d'exigences en matière de résistance au feu de la cage d'ascenseur.
L'ascenseur relie plusieurs compartiments coupe-feu :
- L'ascenseur doit être installé dans une cage qui présente la même résistance au feu que celle exigée dans l'utilisation pour le compartimentage coupe-feu, mais au moins EI 30.
- Si l'ascenseur se trouve entièrement dans une voie d'évacuation verticale, le compartimentage coupe-feu est assuré par la voie d'évacuation verticale. La cage d'ascenseur n'est donc pas soumise à l'exigence de résistance au feu. Toutefois, si la cage d'ascenseur est adjacente au bord de la voie d'évacuation verticale, une résistance au feu est exigée pour cette paroi de cage (voir croquis ci-dessous).
Exigences pour les portes des cages d'ascenseurs
Les portes des cages d'ascenseurs doivent être composées de matériaux de construction de catégorie RF1.
Lorsque les portes palières d'ascenseur mènent directement à l’unité d’utilisation, elles doivent présenter la résistance au feu suivante :
- E 30 pour une charge thermique allant jusqu’à 1 000 MJ/m² dans les locaux
- E 60 pour une charge thermique dépassant 1 000 MJ/m² dans les locaux
Les portes des machines, les portes des locaux de poulies et les portes de révision qui ne débouchent pas sur l’extérieur doivent présenter une résistance au feu de EI 30.
Les parties frontales des cages doivent présenter la même résistance au feu que les portes palières d'ascenseur auxquelles elles sont rattachées.
Des exigences plus sévères s’appliquent aux ascenseurs pour sapeurs-pompiers.
Exigences supplémentaires relatives aux ascenceurs en grands immeubles
- Les portes palières d'ascenseur ne doivent pas s'ouvrir directement sur des cages d'escalier de sécurité.
- Les portes palières d'ascenseur doivent avoir une résistance au feu E 30.
- L'accès aux ascenseurs ne doit pas se faire directement depuis les unités d’utilisation, mais par la zone palière ou des voies d’évacuation horizontales de résistance au feu EI 90.
- Lorsque l'accès se fait par des voies d’évacuation horizontales, des portes coupe-feu de résistance au feu EI 30 doivent être montées devant les portes palières. Elles doivent se fermer automatiquement en cas d'incendie, mais doivent toujours pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur de la gaine.
Exigénces relatives aux ascenseurs pour sapeurs-pompiers
- A partir de l’ascenseur pour sapeurs-pompiers, il faut pouvoir accéder à toutes les unités d’utilisation de chaque étage de manière sûre (voie d’évacuation horizontale). Cet accès doit obligatoirement se faire par des sas.
- Les ascenseurs pour sapeurs-pompiers doivent être installés dans une gaine séparée et dotés d’une alimentation de sécurité. La gaine doit être protégée de la pénétration de fumées par un système de mise en surpression.
- Les ascenseurs pour sapeurs-pompiers doivent être protégés contre l’eau d’extinction qui pourrait y pénétrer.
Pour d’autres exigences détaillées au sujet de l’accès, des portes, des cabines, du système de commande, de la commande destinée aux sapeurs-pompiers et de l’alimentation de sécurité, voir la prescription de protection incendie 23-15 « Installations de transport », chapitre 4.
Directive de protection incendie de l’AEAI
Plus d'informations (colonne de droite)
Dans le cadre de l’évaluation d’un élément de construction, les critères déterminants sont les suivants :
|R||Résistance (portance)|
|E||Etanchéité (aux flammes et fumées)|
|I||Isolation thermique|
|tt||La durée de résistance au feu est la durée minimale, en minutes, pendant laquelle un élément de construction doit remplir les exigences requises.|
Exemple : un élément de construction REI 30 :
- (R) reste résistant (garde sa portance) pendant 30 minutes en cas d’incendie
- (E) empêche pendant 30 minutes que la fumée et les flammes se propagent dans les pièces avoisinantes
- (I) maintient la chaleur à l’écart des zones environnantes pendant 30 minutes