Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07150.jsonl.gz/774

Entrée binaire avec interrogation de contact
Description
L'appareil BI08F01KNX est équipé de 8 entrées pour le raccordement de contacts libres de potentiel,
z. par exemple des capteurs ou des interrupteurs, et peut être utilisé pour envoyer des commandes d'allumage et d'extinction,
des variateurs, des volets roulants, l'appel de scénarios et des séquences sur le bus.
La fonction de compteur d'impulsions permet également de compter les commutations.
Sur la face avant se trouve une LED pour indiquer l'état de chaque entrée.
Les entrées peuvent être configurées comme entrées analogiques pour la connexion de sondes de température NTC
pour mesurer la température sur le bus.
ou de gérer un module thermostatique complet.
Deux entrées peuvent être utilisées comme "Smart Sensor" pour la connexion de
sondes enfichables peuvent être configurées : SM03E01ACC avec un capteur de température et un capteur de CO2 et SM03E02ACC avec une
un capteur de température et un capteur de COV pour mesurer la qualité de l'air intérieur (QAI) et l'équivalent en CO2 (eCO2).
En outre, 10 blocs logiques sont disponibles pour exprimer des expressions simples à l'aide d'opérateurs logiques ou de seuils, ou des expressions complexes.
expressions complexes avec des opérateurs algébriques et conditionnels ; il est possible d'implémenter des algorithmes prédéfinis pour le contrôle proportionnel de la température et de l'humidité.
contrôle de la température et de l'humidité ou pour calculer le point de rosée.