Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02008.jsonl.gz/23

Bir ısı pompasına yatırım yapmak, evinizin termal konforundan ödün vermeden satın alma gücünüz ve çevre için akıllıca bir karardır. Ancak sadece kurulumunu yapmak ve unutmak, bunun karşılığını almanızı sağlamaz. Ekipmanın performans göstergelerinin yanı sıra arıza belirtilerini de anlamanız gerekir, böylece geri dönüşü olmayan veya maliyetli arızaları önlemek için zamanında harekete geçebilirsiniz. L
Çalışan bir ısı pompasının işaretleri
Normal çalışan bir ısı pompası, ayarlanan sıcaklığa benzer bir çıkış sıcaklığına, sistemin özelliklerine uygun enerji tüketimine ve üretici tarafından verilen ölçümlere uygun bir gürültü seviyesine sahip olacaktır. Şimdi daha yakından bakalım.
Çıkış sıcaklığı ayar noktası sıcaklığına benzer
Bu, sistem performansının en güvenilir göstergelerinden biridir.
Havadan havaya ısı pompaları içinDışarı çıkan havanın sıcaklığını doğrudan iç ünite menfezlerinden ölçebilirsiniz. Güvenilir ve doğru bir termometreye, ideal olarak dijital bir termometreye sahip olduğunuzdan emin olun. Isı pompanızı açın ve termostatı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
Ardından termometreyi havalandırma ızgaralarının yanında bulabileceğiniz hava çıkışının yakınına yerleştirin. Sıcaklığı doğru bir şekilde algılayabilmesi için birkaç dakika orada bırakın.
Bu sabit olmalı ve termostatta ayarlanan sıcaklığa karşılık gelmelidir. Dikkat edilmesi gerekenler Bir veya iki derecelik küçük bir fark tolere edilebilir. Bu, doğal ısı kaybına ve termometrenin doğruluğuna karşılık gelir.
Prensip aşağıdakiler için aynı kalır havadan suya ısı pompaları ve jeotermal ısı pompaları. Dijital bir daldırma veya prob termometreye ihtiyacınız olacaktır. Radyatör vanası veya yerden ısıtma sisteminden bir çıkış gibi ısıtılmış su devresine bir erişim noktası bulun.
Isıtılmış suya erişimi açın ve doğru bir okuma elde etmek için iki ila üç dakika boyunca veya sıcaklık sabitlenene kadar (üretici 30 saniye önermektedir) suyun termometrenin üzerinde dolaşmasına izin verin. Ölçülen sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla karşılaştırın.
Düşük sıcaklıklı bir radyatör ısıtma sistemi için genellikle 35 ila 45°C arasında olacaktır. Yerden ısıtma sistemi için bu değer 30 ila 35°C arasında olacaktır.
Sistem özelliklerine uygun enerji tüketimi
Doğru boyutlandırıldığı ve kurulduğu takdirde, ısı pompanız, özellikle petrolle çalışan veya elektrikli bir ısıtma sisteminin yerini alıyorsa, enerji faturanızda önemli tasarruflar yapmanızı sağlayacaktır.
Emin olmak için, kilovat saat (kWh) cinsinden beklenen enerji tüketimini belirlemek üzere modelinizin kılavuzuna başvurmanız gerekir. Kılavuz artık elinizde değilse, ısı pompanızın model numarasını kullanarak muhtemelen çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.
Isı pompanızın tüketimini doğru bir şekilde ölçmek için bir enerji monitörüne ihtiyacınız olacaktır, çünkü fatura genellikle bu ayrıntıyı vermez. Bu cihaz, ısı pompanız ile elektrik prizi arasına takılır ve ekipmanın kullandığı enerji miktarını ölçer. Bazı modeller bir mobil uygulamaya bağlanarak enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanır.
Tek yapmanız gereken değerleri karşılaştırmaktır. Monitörün güvenilirliğine, hava koşullarına, evdeki yalıtıma vb. atfedilebilecek + 10 %'lik bir marj tolere edilebilir. Enerji tüketimi nedeniyle ısı pompanızda bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, nedenini belirlemek ve gidermek için daha kesin bir teşhis gerçekleştirecek kalifiye bir teknisyenle iletişime geçin.
Üreticinin ölçümlerine uygun gürültü seviyesi
Isı pompanızın gürültü seviyesini değerlendirmek için, üreticinin spesifikasyonlarına, özellikle de belirli bir mesafedeki, örneğin 1, 3 veya 5 metre uzaklıktaki desibel (dB) cinsinden ses basıncına bakarak başlayın. Bu değeri referans olarak kullanacağız.
Ardından, bir ses seviyesi ölçer alın ve mümkünse üretici tarafından belirtilen aynı mesafede dış ünitenin yaydığı gürültüyü ölçün. Erişilebilirlik nedeniyle yapamıyorsanız, ölçümü başka bir mesafeden yapabilirsiniz, ancak mesafeyle birlikte sesteki azalmayı hesaba katmak için hızlı bir hesaplama yapmanız gerekecektir.
Bu ayarlamayı yapmak için, ses kaynağına olan mesafeyi her iki katına çıkardığınızda sesin 6 dB azaldığını unutmayın. Örneğin, üretici tarafından belirtilen ses basıncı 3 metrede 45 dB ise, ancak siz yalnızca 1,5 metrede (yani mesafenin yarısında) ölçüm yapabiliyorsanız, yaklaşık 51 dB'lik bir ölçüm beklemelisiniz.
Güç çıkışının ötesinde ve üstünde, ısı pompanız gıcırtı, tıkırtı veya takırtı olmadan sabit bir uğultu yaymalıdır.
Tekrarlayan arızalar yok
Tekrarlayan bir arıza, ısıtma sisteminin sadece verimliliğini değil aynı zamanda bütünlüğünü de sağlamak için çözülmesi gereken altta yatan bir arızaya işaret edebilir. En yaygın arızalar sık sık durma, sabit bir sıcaklığı korumada zorluk, ani ve rastgele yeniden başlatma (kısa döngü), su veya daha da kötüsü soğutucu akışkan sızıntıları, aşırı gürültü veya olağandışı seslerdir.
Isı pompanızın normal çalışmadığını gösteren işaretler
Bir sonraki bölümde bazı arıza belirtilerini ele aldık. Isı pompanızın çalışmasını daha iyi kontrol etmenize yardımcı olacak bazı ek bilgileri burada bulabilirsiniz.
Azaltılmış enerji performansı
Bu, iç mekanın istenen sıcaklığa asla ulaşamaması veya ısınmasının (veya tersinir ısı pompası durumunda soğumasının) çok uzun sürmesi nedeniyle en belirgin arıza işaretidir. Bunu kontrol etmek için, genellikle ısı pompası sistemine dahil olan basınç göstergesini kullanarak sistem basıncını ölçmeniz gerekir. Bunu aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alıyoruz.
Basınç üreticinin spesifikasyonlarından önemli ölçüde düşük veya yüksekse, bu durum soğutucu akışkan kaçağı veya sistemde tıkanma gibi bir soruna işaret edebilir.
Aşırı gürültü veya olağandışı sesler
Daha önce de belirtildiği gibi, düzgün çalışan bir klima ünitesi arka planda kaybolan sabit bir uğultu yayacaktır. Öğütme, tıslama veya tıkırtı gibi olağandışı sesler duyarsanız, yağlama eksikliğinden arızalı bir kompresöre veya gevşek veya hasarlı bileşenlere kadar değişen mekanik bir sorundan şüphelenmelisiniz.
Buz çözme sorunları
Isı pompaları, donma koşullarında dış ünitede buz birikmesini önlemek için bir defrost döngüsü ile donatılmıştır. Buzlanmanın uzun süre devam ettiğini veya buz çözme döngüsünün doğru zamanda devreye girmediğini (veya hiç devreye girmediğini) fark ederseniz, buz çözme sensöründe, zamanlayıcıda veya buz çözme sistemine bağlı diğer bileşenlerde bir sorun olabilir.
Enerji faturasında ani artış
Enerji faturanızdaki ani ve açıklanamayan bir artış, bir uyandırma çağrısı olmalıdır. Verimsiz bir ısı pompası, enerji tüketiminde az ya da çok belirgin bir artışla birlikte konforlu bir sıcaklığı korumak için daha fazla çalışacaktır.
Isı pompasının düzgün çalıştığından emin olmak için inceleme ve kontroller
Tesisatın görsel olarak incelenmesi
Dış ünite bileşenlerinin ve bazı iç ünite bileşenlerinin gözle incelenmesi, herhangi bir belirgin arıza belirtisini ortaya çıkaracaktır. Dış ünitenin temiz ve engelsiz olduğundan emin olun. Girişi engelleyen yaprak veya dal gibi döküntüler olmamalıdır.
Ayrıca pas, ezik veya soğutucu akışkan kaçağı gibi görünür hasar belirtileri olmadığını kontrol edin. İç ünitenin havalandırma kanallarının temiz olduğunu da kontrol edin. Küf veya aşırı yoğuşma belirtileri olup olmadığına bakın. Son olarak, evaporatörün buzlanmadığını kontrol edin.
Sistem basıncının kontrol edilmesi
Basınç göstergesi genellikle soğutucu akışkan devresinde, ya doğrudan ısı pompanızın dış ünitesinde ya da bağlantı borularında bulunur. Sistem basıncını gösteren, bazen bir ibresi de olan dereceli bir kadrandır.
Basıncı kontrol etmeden önce, güvenlik nedeniyle ısı pompanızın kapalı olduğundan emin olun (sizin ve sistemin). Cihaz kapatıldıktan sonra, basınç göstergesini bulun ve görüntülenen değeri not edin.
Bir ısı pompası için normal basınç değerleri genellikle 1 ila 2 bar(s) arasında değişir, ancak modele ve üreticiye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazınız için önerilen belirli değerler için ısı pompanızın kullanım kılavuzuna bakın.
Isı pompanızdaki basınç yılda en az bir kez kontrol edilmelidir. Ancak, performansta bir düşüş fark ederseniz, daha düzenli olarak kontrol edin.
Sisteminizdeki basıncın önerilen değerlerden önemli ölçüde düşük veya yüksek olduğunu fark ederseniz, soğutucu akışkan kaçağı veya sistemde bir tıkanıklık olabilir.
Isı pompası soğutucu akışkanının akış hızının kontrol edilmesi
Yetersiz veya aşırı akış, sisteminizin verimliliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve hatta önemli hasara neden olabilir.
Dikkat Soğutucu akışkan debisinin kontrol edilmesi, bir profesyonelin müdahalesini gerektiren teknik bir görevdir. Soğutucu akışkanın kullanımı katı standartlara tabidir ve özel bilgi gerektirir.
Soğutucu akışkanlar doğru şekilde kullanılmadıkları takdirde çevre ve insan sağlığı için tehlikeli olabilirler. Dahası, bu işlem özel ekipman, özellikle de soğutucu akışkan geri kazanım istasyonu gerektirir.
Profesyonel teknisyen, soğutucu akışkan sistemden çıkarıldığında akış hızını ölçebilecektir. Daha sonra bu değeri üretici tarafından belirtilen nominal akış hızı ile karşılaştırarak gerçek akış hızının normal olup olmadığını belirler. Ölçülen akış hızı ile nominal akış hızı arasındaki önemli bir fark, daha fazla araştırma gerektiren bir sızıntı veya tıkanıklığa işaret edebilir.
Soğutucu akışkan debisinin kontrol edilmesi, düzenli ısı pompası bakımının ayrılmaz bir parçasıdır ve yılda en az bir kez veya üretici tarafından öneriliyorsa daha sık olarak sertifikalı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Isı pompanız iyi çalışıyor gibi görünse bile, bu düzenli kontroller gelecekteki sorunları önlemeye ve sisteminizin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.
Isı pompam düzgün çalışmıyorsa ne yapmalıyım?
Isı pompanızda bir arıza tespit ederseniz panik yapmayın. Yaklaşımınızda metodik olmanız gerekir:
- Yapılması gereken ilk şey, ısı pompanızın garantisinin hala geçerli olup olmadığını kontrol etmektir.. Böyle bir durumda, yaşadığınız sorunun garanti kapsamında olması koşuluyla, ücretsiz bir onarım veya değiştirme hizmeti alabilmeniz gerekir. Muhtemelen satın alma belgesinin yanı sıra yaşadığınız sorunun ayrıntılarını da sağlamanız gerekecektir. Nelerin kapsandığını görmek için garantinizin istisnalarını ve sınırlamalarını kontrol etmeyi unutmayın;
- Isı pompanız artık garanti kapsamında değilse, veya yaşadığınız sorun bu kapsamın dışında iseKalifiye bir uzmana başvurun. Uzman, sorunu teşhis edebilecek ve izlenecek en iyi yolu önerebilecektir. Bu, sorunun niteliğine, ısı pompanızın yaşına, cihazın değerine göre onarım maliyetine vb. bağlı olarak basit bir onarım veya ısı pompanızın tamamen değiştirilmesini içerebilir;
- Mevcut sorunu çözdükten sonra, bir profesyonel ile bakım sözleşmesi yapmayı düşünmelisiniz eğer henüz yapmadıysanız. Bu, ısı pompanızı iyi çalışır durumda tutmanıza ve gelecekteki sorunları önlemenize yardımcı olacaktır.
Julian, makine mühendisliği eğitiminin ardından i̇kli̇m mühendi̇sli̇ği̇ 2009 yılında. Sektördeki deneyimini geliştirdikten sonra Havalandırmave sonra da ısıtma Alman kökenli imalatçılar, o bir girişimci oldu yenilenebilir enerjiler ve özellikle bir uzman ısı pompası ve güneş panelleri için fotovoltaik sistemlerhabitat Bireysel.