Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02464.jsonl.gz/27

Acima, o bloco exterior. Este pode ser colocado no exterior, no jardim, contra uma parede, no meio ou no fundo do jardim.
É um bomba de calor monobloco que será ligado a um tanque amortecedor e/ou a um tanque de água quente na sala técnica.
Está em França em Bélgica ou Suíça ? Pode obter um orçamento gratuito de um profissional, utilizando o iframe abaixo.
Estética do NIBE F2120 CAP
- O modelo é sóbrio.
- O cinzento e o preto garantirão que o pó não mostre demasiado.
- O design é puro, mas não excessivamente moderno.
Desempenho NIBE F2120
Este modelo está disponível principalmente em 4 fases de potência
- F2120-8: Potência de 5,2kW A-7/35a plena carga, COP de 3 de acordo com a folha do fabricante que pode encontrar aqui. Isto significa que a bomba de calor fornece 5,2kW a uma temperatura exterior de -7°C, e assim fornece uma temperatura de água quente de 35°C. A mesma bomba de calor fornece 5,55kW em outras condições, ou seja, A-7/W55, e isto com um COP muito mais baixo de 2,2.
- F2120-12: Potência de 7,4kW A-7/W357,65kW A-7/W55, carga completa, COP de 2,25. Ligação à ficha de dados do fabricante.
- F2120-16: Potência de 10,2kW A-7/W3510,85kW A-7/W55, carga completa, COP de 2,35. Ligação à ficha de dados do fabricante.
- F2120-20: Potência de 13,5kW A-7/W35A-7/W55, em plena carga, COP de 2,9. 14.15kW A-7/W55, carga completa, COP 2.2. Ligação à ficha de dados do fabricante.
Se a sua distribuição for por radiadores, deve considerar os dados A-7/W55.
Se for por piso radiante, os dados A-7/W35.
Esta gama de potências cobre a maioria das casas típicas isoladas na Suíça.
São adequados se estiver a substituir a sua instalação de óleo e consumir cerca de 1000L a 3500 ou 4000L de óleo por ano para aquecimento e água quente.
Em caso de maior consumo, será possível instalar 2 destas bombas de calor em cascata, a fim de adicionar a sua potência.
Pode-se ver que o COP a -7°C para a distribuição de radiadores cai para 2,2.
Isto torna a máquina 2,2 vezes mais eficiente do ponto de vista energético do que uma instalação eléctrica convencional.
No entanto, no clima médio europeu, a temperatura média não é de -7°C.
Para analisar mais detalhadamente os dados de consumo, falamos de SCOP, ou Seasonal COP.
Este é o COP da máquina, não num momento específico, mas em média ao longo do período de utilização.
Para a PAC, será portanto no Inverno.
O padrão leva 3 climas de referência:
- Atenas para o clima quente
- Estrasburgo para o clima temperado
- e Helsínquia para o clima frio.
Este SCOP determina o rótulo energético da máquina da seguinte forma:
- A++: O SCOP é maior ou igual a 5,1
- A++: 4.6 ≤ SCOP < 5.1
- A+: 4 ≤ SCOP < 4.6
- A: 3.4 ≤ SCOP < 4
A NIBE F2120 é portanto de classe A++ para aquecimento por piso radiante, mas classe A para outras distribuições.
Com estes valores, estes CAMP passam muito facilmente os requisitos mínimos dos cantões em matéria de subsídios.
São, portanto, populares entre muitos instaladores.
Acústica
a potência sonora emitida é de 53dBA, o que permite a esta máquina passar facilmente, em papel, os formulários para autorizações a nível municipal. Na maioria dos casos, a pressão sonora resultante será inferior a 45dBA e, portanto, cumprirá o padrão. Na prática, este modelo é silencioso e pode ser ouvido muito pouco mesmo em plena potência.
Corrente inicial :
5 Amps.
Esta corrente inicial é muito baixa e realmente perfeita para não ter de mudar o seu painel eléctrico.
Noutros modelos, este valor pode ser mais elevado e exigir um aumento da amperagem pelo seu fornecedor de electricidade: uma operação dispendiosa.
Custo NIBE F2120
Esta bomba de calor é frequentemente encontrada entre 10kCHF para o mais pequeno, até 15 ou 16kCHF para o modelo grande (apenas máquina).
Na Suíça, os preços das bombas de calor correspondem frequentemente ao preço bruto de catálogo do fabricante, por vezes um pouco mais dependendo da empresa.
Disponibilidade
Esta bomba de calor não é vendida directamente pela empresa que a fabrica, mas através de distribuidores.
Existem muitos deles no território suíço, o que permite atrasos razoáveis, e também uma mão-de-obra qualificada que conhece este modelo generalizado.
Certificações
Esta bomba de calor tem todas as certificações necessárias para poder candidatar-se a subsídios.
Em particular, é instalado de acordo com um sistema de módulos CAP preciso e oficial, sem o qual não receberá a sua subvenção.
Qualidade de montagem F2120
A bomba de calor de fabrico sueco NIBE F2120-8/12/16/16/20 parece ser um modelo robusto.
O primeiro olhar dá a impressão de montagem de qualidade e sugere uma fábrica bem organizada.
Pegada de pé
Com :
- uma largura entre 1,13m e 1,28m para os modelos pequenos e grandes
- uma altura entre 1.03 e 1.13m
- e uma espessura de 50cm
Esta bomba de calor é bastante compacta e pode ser facilmente integrada sob uma janela.
Também é fácil esconder-se no jardim se se tiver uma área verde.
Ver desenhos dimensionais: F2120-8 | F2120-12 | F2120-16 | F2120-20
Globalmente :
- Esta bomba de calor deixa uma boa impressão.
- É uma escolha a ser feita de modo a sentir-se seguro durante toda a fase de instalação do sistema.
Leia também :
Parecer sobre a bomba de calor NIBE S2125
Todas as revisões bomba de calor de ar água
TOP 20 Melhores bombas de calor ar-água
Depois de estudar engenharia mecânica, Julian entrou no mundo da engenharia climática em 2009. Depois de acumular a sua experiência no ventilaçãoe depois no aquecimento fabricantes de origem alemã, tornou-se um empresário no energias renováveis e, em particular, um especialista em bomba de calor e painéis solares sistemas fotovoltaicos para ahabitat individual.