Document ID: /curiavista/filtered/00000.jsonl.gz/70733

<h2>SubmittedText<h2><text><p>Seit der neugestaltete Bundesplatz mit seinem Wasserspiel von Einheimischen und Touristen aller Altersgruppen in Beschlag genommen worden ist, herrscht - namentlich bei sonnigem Wetter - ein Lärm, der das Arbeiten in den nach Süden orientierten Räumen des Parlamentsgebäudes bei offenem Fenster verunmöglicht. Wenn zwischen zwanzig und vierzig Teilnehmer einer Sitzung zwei bis vier Stunden tagen, ist es unumgänglich, dass in der warmen Jahreszeit einzelne Fenster des Raumes mindestens zeitweilig geöffnet werden. Der bei offenem Fenster zu erleidende Lärmpegel verhindert indessen einen normalen Sitzungsbetrieb.</p><p>Da der Betrieb auf dem Bundesplatz wohl kaum zurückbuchstabiert werden kann, erachte ich es nicht nur als angebracht, sondern als absolut notwendig, dass die Sitzungsräume 3, 4, 5, 86 und 87 mit einer Luftzufuhranlage (mit Kühlung) versehen werden, sodass die klimatischen Bedingungen in diesen Räumen ein Arbeiten bei geschlossenen Fenstern erlauben. Im Rahmen der bevorstehenden Umbauarbeiten sollte die Umsetzung dieses Anliegens zeitgerecht möglich sein.</p></text><h2>FederalCouncilResponseText<h2><text><p>Stellungnahme der Verwaltungsdelegation vom 24. August 2006</p><p>Im Rahmen des Projektes "Umbau/Sanierung Parlamentsgebäude" werden grosse Teile der Haustechnik erneuert. Neben den Sitzungszimmern 3, 4, 5, 86 und 87 (welche sich nach Norden befinden) werden auch die anderen Sitzungszimmer im Parlamentsgebäude in Bezug auf die Lüftung den Bedürfnissen der Nutzer, dem Stand der Technik und den aktuellen Energievorschriften angepasst: Die Räume werden nach der Sanierung - aus klimatechnischer Sicht - neben einer Heizung über eine Lüftung und eine Zuluftkühlung verfügen. Musste die Lüftungsanlage in den Sitzungszimmern bisher durch Dienstpersonal manuell eingeschaltet werden, so geschieht dies in Zukunft über eine Automatik. Sie wird durch einen Sensor gesteuert, der die Luftqualität permanent überprüft und die Lüftung zu- oder abschaltet. Zur Aufrechterhaltung der optimalen Raumtemperatur sorgen eingebaute Fühler, welche bei Bedarf die Zuluftkühlung aktivieren.</p><p>Mit den neuen Systemen kann zusätzlich der Energieverbrauch der Haustechnikanlagen (z. B. durch die Nutzung von Abwärme und ein modernes Mess- und Regelsystem) reduziert werden. Mit den obenbeschriebenen Massnahmen wird dem Anliegen des Postulanten Rechnung getragen, sodass kein neuer Auftrag an das Büro nötig ist.</p></text>