Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05482.jsonl.gz/41

Las casas de 200m2 no son las más comunes en Francia, donde la media ronda los 100m2. Si tienes la suerte de vivir en una de estas villas de tamaño más bien confortable, la elección de la potencia de tu bomba de calor es aún más importante para garantizar un confort óptimo en tu hogar.
Aunque es tentador dejarse guiar por los instaladores, hay que decir que la formación en teoría de la calefacción no siempre es su punto fuerte, y muy a menudo se remiten a sus proveedores.
Por eso, para garantizar la durabilidad y eficacia de su sistema de calefacción, debe poner su granito de arena para confirmar que la potencia seleccionada es la correcta. Vamos a ver esto en 3 pasos, los dos primeros son bastante rápidos, pero el tercero requiere más atención y tiempo.
Paso 1: Calcula el volumen de tu casa de 200 m2.
Si tu casa tiene una superficie de 200 m2, ya deberías preguntarte si toda su superficie puede considerarse espacio habitable y de calefacción.
Los 200m2 pueden incluir zonas técnicas que no necesitan calefacción. En ese caso, tendrás que restarlos de tu superficie.
En segundo lugar, las necesidades energéticas de calefacción se calculan más a menudo en función del volumen, por lo que hay que encontrar esta cifra multiplicando simplemente la superficie a calentar por la altura media del techo. Si la altura del techo es constante, se trata simplemente de la altura del techo. Si los techos son inclinados, la cosa cambia y hay que determinar la altura media.
Supongamos que la superficie a calentar es de 200 m2 y que la altura media del techo es de 2,50 m, que es la norma en Francia. El volumen a calentar es, por tanto, de 200 x 2,5 = 500 m3.
Paso 2: Determine su zona climática y el estado de su aislamiento
Estas dos variables son los principales factores que influyen en sus necesidades de calefacción y, por tanto, en la potencia que necesita la bomba de calor para satisfacerlas.
En Francia hay 5 tipos de clima:
- Clima oceánico
- El deterioro del clima
- Clima semicontinental
- Clima de montaña
- El clima mediterráneo
Por ejemplo, si está en París o Lille, tiene un clima degradado. Si está en Estrasburgo, tendrá un clima semicontinental. Burdeos, Biarritz o Bayona tendrán un clima oceánico, mientras que la Costa Azul tendrá un clima mediterráneo.
Una vez determinado esto, hay que determinar la calidad del aislamiento. En pocas palabras, hay tres tipos de aislamiento:
- El tamiz térmico (deberías saberlo si eres uno de ellos)
- Aislamiento estándar: casa relativamente reciente (1990 o posterior, con al menos aislamiento del desván, por ejemplo, y doble acristalamiento).
- Excelente aislamiento: casa muy reciente, 2010 y posteriores, con materiales recientes, aislamiento exterior en la fachada, aislamiento del desván, ventanas de doble o triple acristalamiento, etc. Nivel RT2012 mínimo.
A continuación, en función de su resultado, consulte esta tabla de valores medios:
|Tamiz térmico
|Aislamiento estándar
|Excelente aislamiento (RT 2012)
|Clima suave (oceánico, mediterráneo)
|40 W / m3
|35 W / m3
|25 W / m3
|Clima templado (escalonado, semicontinental)
|50 W / m3
|40 W / m3
|30 W / m3
|Clima frío (montañas)
|60 W / m3
|50 W / m3
|40 W / m3
Para continuar con nuestro ejemplo, vamos a suponer que la casa tiene un aislamiento estándar y un clima pobre. Por tanto, necesitamos 40 W/m3.
Como el volumen es de 500 m3, obtenemos una potencia necesaria de 20.000 W o 20 kW. Una potencia que rara vez será suministrada por una sola bomba de calor.
Efectivamente, en la mayoría de los casos, Se instalarán 2 bombas de calor que proporcionará toda la potencia en invierno. A mitad de temporada o en verano, cuando las necesidades de calefacción son más bajas, esto le permitirá hacer funcionar una sola máquina y ahorrar al máximo.
Paso 3: Elegir la bomba de calor adecuada en función de la potencia.
Para elegir la bomba de calor adecuada, debe calcular sus necesidades de calefacción. O bien lo calcula el instalador o el proveedor y usted lo valida, o bien recurre a una consultoría de ingeniería térmica para que realice un estudio detallado y determine con precisión sus necesidades de calefacción.
En nuestro ejemplo, son 20 kW. Si la bomba de calor va a suministrar agua caliente sanitaria, hay que añadir unos 15 % a esta potencia para el invierno. (En verano, la bomba de calor será más que suficiente para el agua caliente, ya que no habrá demanda de calefacción).
Entonces hay que añadir 20% de seguridad sobre la potencia de la bomba de calor.
En nuestro ejemplo, tenemos dos bombas de calor de 12 kW para calefacción.
Todas las marcas ofrecen este tipo de modelos aire-agua o geotérmicos, pero aquí tienes tres marcas recomendadas para tu proyecto.
Daikin Altherma
Esta marca japonesa es conocida por sus acondicionadores de aire y bombas de calor de todo tipo, en particular su gama Altherma 3, que pronto se convertirá en Altherma 4.
Atlántico
Esta marca francesa de Vendée es conocida en Francia por su gran capacidad de producción y su innovación interna. La gama Alféa cubre una amplia gama de necesidades.
Viessmann
El Marca alemana PAC adquirida por el grupo estadounidense Carrier, es también una empresa de calidad presente en Europa.
Julien G.
Julienlicenciado en ingeniería mecánica y especialista en ingeniería climática desde 2009, se ha convertido en escritor especializado en energías renovables, con experiencia en bombas de calor y paneles solares fotovoltaicos para viviendas individuales.
Ver todos los artículos de este autor