Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03128.jsonl.gz/2041

Bei Ultraschallbefeuchter wird Wasser durch Ultraschallschwingungen von 1,7 MHz in Aerosole von ~ 1µm zerstäubt und mit der Luftströmung, erzeugt durch den eingebauten Lüfter, über die Aerosolnebel-Verteiler zu den Befeuchtungsobjekten getragen. Der Aerosolnebel (Kaltdampf) vermischt sich dort schnell mit der Umgebungsluft und verdunstet vollständig.
Seine elektrische Leistungsaufnahme für eine Befeuchtungsleistung von 1kg/h ist im Durchschnitt nur ~ 92W/h. Die RB/P-D Ultraschallbefeuchter sind mit dem Hygienemanagement AquaDrain ausgestattet. Deshalb sind sie für hochstehende hygienische Applikationen besonders geeignet. AquaDrain ist eine Einrichtung, die die Wasserzulaufleitung zum Befeuchter nach diversen Parametern spült und die Wasserwanne des Befeuchters zyklisch entleert. Die RB-Ultraschallluftbefeuchter sind vorbereitet zum direkten Anschluss aller üblichen Regelsignale.