Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07000.jsonl.gz/731

Le centralisateur prend en charge les éléments de la série ECO composée de détecteurs de fumée et de température, de poussoirs d'alarme feu, d'indicateurs et de sirènes. Les détecteurs raccordés fonctionnement selon le principe des valeurs limites : c'est-à-dire qu'une alarme est déclenchée dès qu'une valeur définie au préalable est dépassée. Il peut s'agir d'une concentration de fumée dans l'air ou d'une température. Le détecteur ayant dépassé la valeur limite qui lui a été attribuée déclenche une alarme. Une LED intégrée au détecteur s'allume en rouge afin d'indiquer la localisation du foyer d'incendie. De plus, un indicateur supplémentaire, par exemple dans le couloir d'un hôtel, peut aider les services de secours à trouver l'emplacement de l'incendie plus rapidement.
Le câblage s'effectue simplement sous forme de câble de dérivation à 2 fils, s'achevant par une résistance terminale. Le courant de repos défini, qui parcourt cette résistance, est mesuré en permanence. En cas de rupture d'un câble, le courant cesse de circuler, ce qui est aussitôt interprété comme dérangement par le centralisateur de mise en sécurité incendie. En cas de court-circuit d'un câble, la résistance diminue nettement, d'où un courant de plus forte intensité. Ce comportement est, lui aussi, identifié par le centralisateur de mise en sécurité incendie et signalé comme dérangement. En cas de déclenchement d'une alarme par l'un des détecteurs de fumée raccordés, le détecteur correspondant sera activé et la résistance réduite à une plage de valeur définie, qui entraînera à son tour un courant défini. Ce processus sera aussi surveillé par le centralisateur de mise en sécurité incendie, reconnu en tant qu'alarme et signalé de manière optique par une LED et sonore au moyen de sirènes.
Le centralisateur de mise en sécurité incendie compact NFS 8 est disponible au choix pour 2, 4, 6 ou 8 groupes de détecteurs collectifs. Les sirènes d'alarme regroupées sont toujours installées sur un ou plusieurs groupes d'alarme. En cas d'extension à 8 groupes de détecteurs avec un total de 160 éléments, le centralisateur de mise en sécurité incendie compact NFS 8 permet également de réaliser des dispositifs de commande incendie simples. Les dispositifs de commande incendie permettent de programmer des actionnements à appliquer en cas d'alarme, qui seront initiés en cas d'évènement. À titre d'exemple : en cas d'incendie, la ventilation est coupée, les clapets de protection incendie et portes coupe-feu fermés, les ascenseurs ramenés au rez-de-chaussée et bloqués, les sources d'alimentation en courant interrompues...
Afin de garantir la sécurité incendie même en cas de panne de courant, le centralisateur de mise en sécurité incendie NFS 8 est équipé de deux accumulateurs assurant une autonomie minimale de 24 heures et maximale de 48 heures, en fonction de la configuration du système d'alarme incendie. Le système d'alarme incendie et tous ses éléments restent ainsi parfaitement opérationnels et la surveillance anti-incendie continue à être assurée.
Les centralisateurs de mise en sécurité incendie compacts avec détecteurs de seuil de fumée conventionnels peuvent être mis en œuvre dans les lieux qui ne sont soumis à aucune obligation légale précise. Ces installations non obligatoires, qui sont en général simples et de petite taille, sont principalement utilisées dans les domaines suivants :
- PME
- Bureaux
- Zones de stockage
- Domaine privé
- Commande centralisée de portes coupe-feu ou de ventilations
Grâce à une installation rapide et à une mise en service simple, il est ainsi possible de réaliser une protection incendie très économique, mais demeurant fiable et efficace.
Pour une solution parfaitement adaptée à votre application, demandez conseil à votre expert MINIMAX. Nous trouverons la combinaison centralisateur de mise en sécurité incendie / détecteurs convenant le mieux à votre situation.
- Centralisateur de mise en sécurité incendie piloté par microprocesseur, contrôlé selon la norme EN 54-2/4
- 2-8 groupes de détection programmables
- 2-8 affichages individuels groupés (alarme, dérangement, test et coupure)
- Tension nominale : 230 V CA 50/60 Hz
- Bloc d'alimentation : 24 V CC – 1,8 A
- Capacité max. des accumulateurs : 2 x 7 Ah
- Température de fonctionnement : -5 °C à +45 °C
- Humidité relative de l'air : 5 à 93 % (sans condensation)
- Dimensions : largeur 356 mm, hauteur 318 mm, profondeur 96 mm
- Poids : env. 2 kg
- Indice de protection : IP 30
- Couleur : gris – RAL 7021