Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03498.jsonl.gz/1266

Mit dem Einzug der Kälte und insbesondere der Minustemperaturen in einigen Regionen kann es sein, dass Ihre Wärmepumpe etwas mehr Lärm macht als sonst.
Sehen wir uns die potenziellen Ursachen für diese Wärmepumpengeräusche im Winter an.
Das Abtauen der Wärmepumpe
Wenn die Quecksilbersäule unter 0 °C fällt, bekommt der Verdampfer der Wärmepumpe natürlich Eis. Das liegt daran, dass er die Kalorien aus der Außenluft aufnimmt. Folglich kühlt er die Umgebung um ihn herum ab, und seine Oberfläche erweist sich als sehr kalt. Es dauert nicht lange, bis die geringe Feuchtigkeit der kalten Außenluft an seiner Oberfläche gefriert.
Nach und nach bildet sich eine Eisschicht, die verhindert, dass die Wärmepumpe richtig funktioniert. Denn der Reif behindert den Wärmeaustausch erheblich, und der Ventilator beginnt auf Hochtouren zu laufen, um dies auszugleichen.
Erhöhte Arbeitslast der GAP im Winter
Im Winter gibt es natürlich weniger Kalorien in der Außenluft, die viel kälter ist als im Frühling oder Herbst. Daher ist die Arbeitslast des Kreislaufs viel höher, um die Kalorien einzufangen, die zum Heizen des Hauses benötigt werden.
Der Kompressor läuft häufiger und bei höherer Last, was ihn etwas lauter macht. Moderne Kompressoren sind jedoch sehr leise.
Der Ventilator dreht sich auch mit einer höheren Frequenz, was zu höheren Geräuschemissionen führt, die Sie im Extremfall stören können, wenn Sie sich draußen aufhalten. Im Winter werden Sie sich aber wahrscheinlich nicht lange im Freien aufhalten, wenn es sehr kalt ist.
Äußere Verstopfungen durch Kälte
Si vous habitez dans une région très froide, comme la Haute-Savoie ou le Jura par exemple, il peut vous arriver que la pompe à chaleur soit obstruée par des débris de neige ou de glace. Si le flux d’air est obstrué, les éléments s’affolent et la pompe à chaleur se met à faire plus de bruit. Opérez un simple nettoyage et tout rentrera dans l’ordre.
Andere mögliche Ursachen, die Ihre GAP laut werden lassen
Der Winter oder die Kälte sind nicht immer für das Geräusch der Wärmepumpe verantwortlich, auch wenn es zum Zeitpunkt des Geräusches sehr kalt ist. Hier sind fünf weitere Ursachen für das Geräusch, die Sie also untersuchen können, um die Situation zu verstehen:
Ein zu niedriger Druck in der Rohrleitung
Der ideale Druck in der Rohrleitung liegt bei 1 bis 1,5 bar. Fällt der Druck z. B. unter 1 bar, können Kavitationsgeräusche auftreten.
Eine schlecht befestigte Außengruppe
Ihr Wärmepumpen-Außengerät kann auf einem Metallrahmen an der Wand oder auf Rubber Foot oder Big Foot auf dem Boden befestigt werden, oft auch auf vibrationsdämpfenden Noppen und aufgestellt auf Betonplatte.
Wenn die Füße nicht richtig befestigt sind oder der Rahmen nicht fest an der Wand hängt, kann es zu Vibrationen kommen, die die Ruhe in der Umgebung stören. Eine regelmäßige Kontrolle hilft Ihnen, dies zu vermeiden.
Ein blockierter oder defekter Atemregler
Le rôle du détendeur étant de contrôler la pression du fluide frigorigène en sortie de condenseur (entre 10 et 25 bars) et juste avant d’arriver à l’évaporateur (2 à 5 bars), si il est victime d’un dysfonctionnement, la pression côté basse pression peut être trop élevée et provoquer des bruits.
Halboffene Ventile
Wenn die Ventile nicht richtig geöffnet oder nur halb geschlossen sind, entsteht ein Druckunterschied, der zu Turbulenzen im Fluss und damit zu Vibrationen und Geräuschen führen kann.
Eine defekte Sicherheitsgruppe
Die Sicherheitsgruppe kann Wasser mit einem Druck von bis zu 3 bar austreten lassen, wenn sie nicht richtig funktioniert. Dies kann zu einem unangenehmen Tropfgeräusch führen.
Die gute Nachricht ist, dass man eine Fehlfunktion der Sicherheitsgruppe vermeiden kann, wenn man darauf achtet. Wenn du den kleinen Wasserhahn ab und zu aufdrehst, brichst du den Kalk, der sich im Inneren bildet, auf und verlängerst die Lebensdauer des Teils.
Julien G.
JulienDer Autor hat einen Abschluss in Maschinenbau und ist Spezialist für Klimatechnik seit 2009, hat sich zum Fachredakteur für erneuerbare Energien umgeschult, mit Expertise in Wärmepumpen und photovoltaische Sonnenkollektoren für den individuellen Wohnungsbau.
Alle Artikel dieses Autors anzeigen