Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02562.jsonl.gz/43

As casas de 200m2 não são as mais comuns em França, onde a média é de cerca de 100m2. Se tiver a sorte de viver numa destas moradias de dimensões bastante confortáveis, a escolha da potência da sua bomba de calor é ainda mais importante para garantir um conforto ótimo em sua casa.
Embora seja tentador deixar-se guiar pelos instaladores, é preciso dizer que a formação em teoria do aquecimento nem sempre é o seu ponto forte e que eles remetem muitas vezes para os seus fornecedores.
É por isso que, para garantir a durabilidade e a eficiência do seu sistema de aquecimento, deve investir os seus dois cêntimos para confirmar a potência correcta selecionada. Vamos analisar esta questão em 3 passos, sendo os dois primeiros bastante rápidos, mas o terceiro requer mais atenção e tempo.
Passo 1: Calcule o volume da sua casa de 200m2.
Se a sua casa tem uma área útil de 200 m2, já deve estar a perguntar-se se toda a sua superfície pode ser considerada como espaço habitável e de aquecimento.
Os 200m2 podem incluir áreas técnicas que não precisam de ser aquecidas. Terá então de as subtrair à sua área de superfície.
Em segundo lugar, as necessidades de energia de aquecimento são mais frequentemente calculadas com base no volume, razão pela qual é necessário encontrar este valor multiplicando simplesmente a sua superfície a aquecer pela altura média do teto. Se o teto tiver uma altura constante, esta é simplesmente a altura do teto. Se o teto for inclinado, a situação é diferente e será necessário determinar a altura média.
Vamos supor, para fins de argumentação, que a área a ser aquecida é de 200m2 com uma altura média do teto de 2,50m, que é a norma em França. O volume a aquecer é, portanto, 200 x 2,5 = 500m3.
Passo 2: Determinar a sua zona climática e o estado do seu isolamento
Estas duas variáveis são os principais factores que influenciam as suas necessidades de aquecimento e, por conseguinte, a potência necessária à bomba de calor para satisfazer essas necessidades.
Em França, existem 5 tipos de clima:
- Clima oceânico
- A degradação do clima
- Clima semi-continental
- Clima de montanha
- O clima mediterrânico
Por exemplo, se estivermos em Paris ou em Lille, estamos num clima degradado. Se estiver em Estrasburgo, tem um clima semi-continental. Bordéus, Biarritz ou Bayonne terão um clima oceânico, enquanto a Côte d'Azur terá um clima mediterrânico.
Uma vez determinado este aspeto, é necessário determinar a qualidade do seu isolamento. Para simplificar, existem 3 tipos de isolamento:
- O crivo térmico (deve saber isto se for um deles)
- Isolamento padrão: casa relativamente recente (1990 e posterior, com pelo menos isolamento do sótão, por exemplo, e vidros duplos)
- Excelente isolamento: casa muito recente, a partir de 2010, com materiais recentes, isolamento exterior da fachada, isolamento do sotão, janelas com vidros duplos ou triplos, etc. Nível mínimo RT2012.
Em seguida, consoante o seu resultado, consulte esta tabela de valores médios:
|Peneira térmica
|Isolamento standard
|Excelente isolamento (RT 2012)
|Clima ameno (oceânico, mediterrânico)
|40 W / m3
|35 W / m3
|25 W / m3
|Clima temperado (gradiente, semi-continental)
|50 W / m3
|40 W / m3
|30 W / m3
|Clima frio (montanhas)
|60 W / m3
|50 W / m3
|40 W / m3
Para continuar com o nosso exemplo, vamos assumir que a casa tem um isolamento padrão e um clima pobre. Por conseguinte, necessitamos de 40W/m3.
Como o volume é de 500m3, obtém-se uma potência necessária de 20.000W ou 20kW. Potência que raramente será fornecida por apenas uma bomba de calor.
De facto, na maioria dos casos, Serão instaladas 2 bombas de calor que fornecerá toda a potência no inverno. A meio da estação ou no verão, quando as necessidades de aquecimento são mais reduzidas, isto permite-lhe fazer funcionar apenas uma máquina e realizar o máximo de economias.
Passo 3: Escolher a bomba de calor correcta com base na potência de saída.
Para escolher a bomba de calor correcta, é necessário calcular as suas necessidades de aquecimento. Ou esta necessidade é calculada pelo instalador ou fornecedor e validada por si, ou recorre a um consultor de engenharia térmica para efetuar um estudo detalhado e determinar as suas necessidades exactas de aquecimento.
No nosso exemplo, são 20 kW. Se a bomba de calor se destina a fornecer água quente sanitária, é necessário acrescentar cerca de 15 % a esta potência para o inverno. (No verão, a bomba de calor será mais do que suficiente para a água quente, uma vez que não haverá necessidade de aquecimento).
Depois, é necessário acrescentar 20% de segurança à potência da bomba de calor.
No nosso exemplo, temos duas bombas de calor de 12 kW para aquecimento.
Todas as marcas oferecem este tipo de modelo ar-água ou geotérmico, mas aqui estão três marcas recomendadas para o seu projeto.
Daikin Altherma
Esta marca japonesa é conhecida pelos seus aparelhos de ar condicionado e bombas de calor de todos os tipos, nomeadamente a sua gama Altherma 3, que em breve se tornará Altherma 4.
Atlântico
Esta marca francesa da Vendée é conhecida em França pela sua elevada capacidade de produção e inovação interna. A gama Alféa cobre uma vasta gama de necessidades.
Viessmann
O Marca alemã PAC que foi adquirida pelo grupo americano Carrier, é também uma empresa de qualidade com presença na Europa.
Julien G.
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.
Ver todos os artigos deste autor