Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05445.jsonl.gz/9

¿Está pensando en comprar una bomba de calor y se pregunta cuánto consume realmente al final una bomba de calor Daikin (Altherma 3H HT) con una potencia calorífica de 16 kW? Hablemos de ello modelo para el ejemplo, pero tú lo adaptas al tuyo.
En este artículo vamos a detallar el consumo de energía de esta bomba de calor tan popular. La respuesta corta a la pregunta :
Una bomba de calor Daikin de 16kW consume :
- Con calefacción por suelo radiante (35°C): 4,8 veces menos que la calefacción eléctrica estándar
- Con radiadores (55°C): 3,63 veces menos que la calefacción eléctrica estándar
Supongamos que antes consumía 25000kWh de calefacción eléctrica al año. Con una bomba de calor Daikin, consumirá entre 5197kWh y 6887kWh al año dependiendo de su distribución por suelo radiante o radiadores.
Si usted consume 2200 litros de fuel al año para su calefacción, esto equivale a aproximadamente 22000kWh de electricidad, por lo que su consumo estimado de electricidad con la bomba de calor Daikin 16 será de entre 4583kWh y 6060kWh al año.
¿Pero cuánto cuesta? Entonces, basta con multiplicar por el precio del kWh.
En Francia rondará los 0,18 euros en 2022 (por ejemplo, 5197*0,18 = 935 euros/año y 78 euros/mes), pero en otros países como Suiza duele (Por cierto, en 2022 => aumento de 0,06 CHF por kWh en Suiza, con lo que el kWh de electricidad ascenderá a 0,27CHF, OUPS => 5197*0,27 = 1403CHF/año). Bueno, eso sigue sin ser tanto como en Dinamarca, donde el precio pronto será de 0,4 euros por kWh (? => 5197*0,4 = 2078 euros/año o 173 euros/mes). Te muestro el gráfico sólo por curiosidad 😉.
¿Cómo puedo calcular el consumo de energía de una bomba de calor Daikin?
Como todas las bombas de calor aire/agua de exterior, la bomba de calor Daikin, y en particular el modelo Altherma 3 H HT (Alta Temperatura), utiliza un circuito frigorífico para extraer el calor del aire exterior. Este circuito está formado por 4 componentes, uno de los cuales es el consumidor de electricidad responsable de la factura: el compresor.
En el caso del Daikin Altherma 3 H HT 16 estamos ante un compresor scroll R32 con doble inyección de gas y líquido.
Este compresor consume distintas cantidades de energía en función de si se le pide que trabaje más o menos. Por ejemplo, si le pides que caliente agua a 35 °C cuando fuera hace 7 °C, trabajará menos que si le pides que produzca agua a 35 °C cuando fuera hace -7 °C, por lo que consumirá menos.
Para calcular cuánto consumirá, nos basaremos en el SCOP de la bomba de calor. Se trata del coeficiente de rendimiento estacional (certificado por HP Keymark... un organismo de certificación europeo que certifica que el producto y el cálculo cumplen las normas europeas). El SCOP es de 4,81 a 35 °C para el ejemplo, y se calcula según los datos de temperatura climática media europea aceptados por HP Keymark, es decir, según la norma EN 16147 que considera una temperatura media de 7 °C a lo largo del año.
Por lo tanto, hay que tomar el consumo anual de la calefacción a 35 °C (suelo radiante), bien a partir de su balance térmico, si existe, o si la casa es nueva, o bien a partir de su experiencia con su antiguo sistema de calefacción eléctrica o de combustibles fósiles (véase la factura). A continuación, divide este consumo entre el SCOP de la máquina.
Si quiere hacer un cálculo pesimista, tome su consumo anual y divídalo por el COP 7/60 por ejemplo, aquí 2,62. (caso radiadores).
Lo que no hay que hacer Tomar la potencia nominal de la bomba de calor, como 16 kW, y dividirla por el COP a una temperatura dada => totalmente inútil, dado que la potencia nominal no es en absoluto representativa de su consumo real, y el COP sólo es válido de vez en cuando (para una temperatura exterior y una temperatura del agua caliente dadas)... la única manera de obtener una cifra de consumo más o menos representativa es utilizar los datos teóricos del balance térmico o su experiencia del año anterior.
La potencia consumida por una bomba de calor Daikin 16 no puede calcularse a partir de una ficha técnica, sino que debe basarse en datos reales representativos de su vivienda concreta. Entre los factores que influyen en el consumo se incluyen :
- El volumen a calentar en su casa en m3
- ¿Está bien aislada su casa?
- ¿Qué tipo de clima? Más bien duro o templado (en la práctica puede tener valores ligeramente superiores o inferiores según se encuentre en los Alpes italianos o suizos o en la Costa Azul francesa, por ejemplo. El valor medio considerado por la norma corresponde bastante bien a un clima europeo estándar... no en lo alto de una montaña, eso seguro.
- Tiene radiadores o calefacción por suelo radiante
- Si la bomba de calor produce o no agua caliente (y para cuántas personas)
Mi bomba de calor Daikin de 16 kW consume demasiada electricidad
Si tiene la impresión de que su bomba de calor Daikin consume demasiada energía, puede deberse a varios motivos: Tiene un tamaño inadecuado para su vivienda.
Depende con demasiada frecuencia de un calentador eléctrico de apoyo (9kW en este modelo)
La curva de calentamiento no es correcta
¡Has puesto una temperatura ambiente digna del Caribe! (o tu hija de 15 años ha venido a echar un vistazo al reglamento... mientras tú estás de espaldas).
Mi bomba de calor Daikin consume muy poca electricidad.
¿Y no tiene frío? Genial, entonces ha encontrado un buen instalador y su bomba de calor está correctamente dimensionada e instalada. Envíenos su testimonio y algunas fotos por correo electrónico y estaremos encantados de publicarlo en el sitio para la posteridad.
¿Quiere saber más?
=> Todos los detalles sobre cómo calcular el consumo eléctrico de una bomba de calor
Sobre el autor
Julienlicenciado en ingeniería mecánica y especialista en ingeniería climática desde 2009, se ha convertido en escritor especializado en energías renovables, con experiencia en bombas de calor y paneles solares fotovoltaicos para viviendas individuales.