Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03262.jsonl.gz/1603

Binäreingang mit Kontaktabfrage
Beschreibung
Das Gerät BI08F01KNX ist mit 8 Eingängen für den Anschluss von potenzialfreien Kontakten,
z. B. Sensoren oder Schaltern, ausgestattet und kann für das Senden von Ein- und Ausschaltbefehlen,
Dimmern, Rollläden, Szenenabruf und Sequenzen an den Bus konfiguriert werden.
Die Impulszählerfunktion ist auch für das Zählen der Schaltvorgänge.
Auf der Frontplatte befindet sich eine LED zur Anzeige des Status jedes Eingangs.
Die Eingänge können als analoge Eingänge für den Anschluss von NTC-Temperaturfühlern
konfiguriert werden, um die Temperaturmessung über den Bus
zu senden oder ein komplettes Thermostatmodul zu verwalten.
Zwei Eingänge können als "Smart Sensor" für den Anschluss von
Plug-in-Fühlern konfiguriert werden: SM03E01ACC mit einem Temperatursensor und einem CO2-Sensor und SM03E02ACC mit einem
Temperatursensor und einem VOC-Sensor zur Messung der Raumluftqualität (IAQ) und des CO2-Äquivalents (eCO2).
Darüber hinaus stehen 10 Logikblöcke zur Verfügung, um einfache Ausdrücke mit logischen oder Schwellenwertoperatoren oder komplexe
Ausdrücke mit algebraischen und bedingten Operatoren zu implementieren; es ist möglich, vordefinierte Algorithmen zur proportionalen
Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder zur Taupunktberechnung zu verwenden.