Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07210.jsonl.gz/337

Dans la version la plus simple, les systèmes de détection et de localisation de fuites TRACETEK sont composés d'une unité d'alarme et de localisation (p.ex. TTSIM-2) et d'un ou de plusieurs câbles détecteurs et d'accessoires complétant le système. La dérivation du tracé détecteur est possible par dérivations en T. Celles-ci simulent 10m supplémentaires de câble détecteur afin de délimiter clairement la zone de dérivation. Des parties du bâtiment éloignées les unes des autres sont reliées au tracé détecteur par câble de liaison.
Pour une délimitation précise des diverses zones, il y a lieu d'utiliser un délimiteur de secteur (simule 5m de câble détecteur).
Si les zones sont très éloignées les unes des autres ou réparties sur plusieurs étages, ces zones individuelles peuvent être surveillées par des modules d'interface détecteur séparés. Les modules individuels (p.ex. TTSIM-1) sont ensuite reliés par un réseau RS-485 et raccordés à un module central (p.ex. TTDM-128).