Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03265.jsonl.gz/3492

Für Apparategruppen und Stockwerkverteilungen ist in den Berechnungsgrundlagen ein Druckverlust von 100 kPa hinterlegt. Weiter besteht in der Sanitärbranche eine Übereinstimmung, dass aus Gründen der Auswechselbarkeit, Kunststoffleitungen da 25 mm nicht in Betondecken verlegt werden.
Wenn in den Tabellen bei 15 m keine Wertangabe steht, bedeutet dies, dass bei einer Kunststoffleitung da 20 mm der Druckverlust von 100 kPa überschritten wird.
Es liegt im Ermessen des Planers oder Installateurs zu beurteilen, ob es vertretbar ist in einer am Netzdruck angeschlossenen Gartenleitung da 20 mm mehr als 100 kPa Druckverlust zu erzeugen.