Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03629.jsonl.gz/625

2x Nein
Begründung:
<ip-pii>.2 Wird eine Leitung unter technischen
Anlagen errichtet, die Kondensation hervorrufen
(Wasser-, Dampf- oder Gasleitungen), müssen Massnahmen ergriffen
werden, welche die Leitung vor schädlichen Auswirkungen schützen.
<ip-pii>.7 Andere metallene Rohrleitungen (z.B.
für brennbare Flüssigkeiten oder Gase, Heizungen usw.) dürfen nicht
als Erder für Schutzzwecke benützt werden.
z <ip-pii>.5 Die Laufschienen von fahrbaren,
elektrisch betriebenen Hebe- und Förderanlagen auf Bauplätzen
müssen an einen besonderen Schutzleiter angeschlossen sein. (B+E)
Metallene Gas- und Wasserleitungen dürfen nicht
als Schutzleiter verwendet werden.