Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03433.jsonl.gz/171

Es gibt 2 Arten von Dimmern: Phasenanschnittsdimmer und Phasenabschnittsdimmer.
Klären Sie ab, ob die Leuchte mit einem Transformator bestückt ist. Ein Transformator ist ein Gerät, welches im Gehäuse der Leuchte an der Decke zwischen dem Stromanschluss und der Fassung der Leuchte platziert ist. Das Gerät wandelt die Stromspannung aus dem Netz (230V Wechselstrom) in eine kleinere Spannung (z.B. 12V) oder Gleichstrom um.
Hat Ihre Leuchte keinen Transformator eingebaut? So ist die Leuchte sowohl mit einem Phasenan- wie auch mit einem Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Gehen Sie in dem Falle zu Punkt 5.
Hat Ihre Leuchte eine kleinen, leichten Transformator mit einem Kunststoffgehäuse eingebaut (elektronischer Transformator), so kann die Leuchte nur mit einem Phasenabschnittsdimmer gedimmt werden. Achten Sie hierzu auf folgendes Symbol auf dem Transformator:
Hat Ihre Leuchte einen grossen, schweren Transformator aus Metall (konventionell) eingebaut, so können Sie die Leuchte sowohl mit einem Phasenan- wie auch mit einem Phasenabschnittsdimmer dimmen. Achten Sie hierzu auf folgendes Symbol auf dem Transformator:
Stellen Sie fest, wie viel Strom Ihre Leuchte benötigt. Zählen Sie hier die Wattleistung aller Brennstellen der Leuchten zusammen, welche über den gleichen Dimmer gedimmt werden (z.B. 4 x 40W = 160W).
Danach wählen Sie den korrekten Dimmertyp (Phasenan- oder abschnitt). Die errechnete Leistung aus Punkt 5 muss innerhalb des Leistungsbereich des Dimmers liegen (in W angegeben, z.B. 20-300W).