Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05511.jsonl.gz/15

Como consecuencia de la extraordinaria subida de los precios del gas a lo largo de 2021, las tarifas del gas están en su nivel más alto desde hace unos 10 años. Sin la decisión del Gobierno de "congelar" los precios del gas en noviembre de 2021, la tarifa habría seguido subiendo. Si los precios no bajan en 2022, el gobierno ha prometido bajar los impuestos para regular, por lo que 2022 debería mantenerse estable "normalmente", pero ¿qué depara el futuro?
Como si el Bitcoin se estrellara, el aumento del precio de la gasolina está provocando el pánico de los consumidores y el interés por soluciones alternativas, entre ellas las bombas de calor. En este artículo analizaremos las razones por las que podría querer sustituir una caldera de gas por una bomba de calor, y si es factible o rentable.
Razones para cambiar una caldera de gas por una bomba de calor (eléctrica)
Como ya se ha dicho, las tarifas del gas pueden dar miedo Esta es la única manera de reducir el coste actual de la energía y de impulsar un cambio de energía en previsión de futuras subidas. Las grandes potencias emergentes del mundo, con sus miles de millones de habitantes, utilizan cada vez más los combustibles fósiles para la calefacción. A medida que aumenta la demanda, los precios suben de forma natural.
Por otra parte, el precio de la gasolina depende en parte del precio del petróleo, que por razones similares experimenta importantes subidas, como puede comprobar cada día al pasar por su gasolinera.
Hay muchas razones para creer que el precio del gas no va a bajar, ya que la demanda aumenta, la extracción es cada vez más difícil y la energía es por naturaleza fósil y finita.
Una visión a largo plazo de sus finanzas, así como una entusiasmo por las energías renovables, son razones para recurrir a una bomba de calor para la calefacción. De hecho, la bomba de calor funciona con electricidad, una energía que puede ser creada por la energía eólica, solar o nuclear.
A voluntad de consumo nacional o regional también es un argumento. Hoy en día, ya sea en Francia, Bélgica o Suiza, la mayor parte del gas se importa de Noruegael Rusia, Argelia o los Países Bajos.
|Principales fuentes de gas importado||Noruega||Rusia||Argelia||Países Bajos (UE)||Otros|
|Francia||43%||21%||8%||11%||17%|
|Suiza||47%||24%||3%||19%||7%|
|Bélgica||33%||–||–||45%||22%|
Como puede verse, hay una fuerte dependencia del extranjero, europeo o no. Con el precipitado cierre de la producción de gas en los Países Bajos (cierre de la central eléctrica de Groningen en 2022) esta dependencia no hará más que aumentar hacia países lejanos.
Pero no es sólo eso, y hay varias otras razones por las que podría querer dejar de usar la gasolina. Es posible que haya oído hablar de un ¿prohibición del gas en Francia?
De hecho, el Normativa medioambiental para 2020 indica que el 1 de enero de 2022 Es el fin de la calefacción de gas en las casas nuevas. Esto significa que los arquitectos y otros gestores de proyectos ya no podrán planificar las calderas de gas en las viviendas nuevas. Por supuesto, puedes mantener tu caldera de gas todo el tiempo que quieras en tu casa y nadie vendrá a desmontarla. Sin embargo, esto determina la voluntad de parar la gasolina y esboza una el futuro de las energías renovables en las que puede o no querer inscribirse.
¿Qué bomba de calor elegir para sustituir una caldera de gas?
Recordemos brevemente el principio de la bomba de calor. Es un dispositivo que extrae calorías de una fuente de energía externa (aire, agua o tierra) y las libera en el medio de calefacción de su hogar (principalmente agua, y a veces aire)
Hay diferentes tipos de bombas de calor, pero en el contexto de la sustitución de una caldera de gas hay dos. La bomba de calor aire-agua, que bombea energía al aire exterior, y la bomba de calor geotérmica, que bombea calor al suelo del jardín. (Si vives cerca de un lago, la bomba de calor agua-agua es una tercera opción, que bombea calor al agua. Esto suele ser muy eficiente)
¿Cómo elegir entre una bomba de calor Aire-Agua y una bomba de calor Geo?
Ventajas e inconvenientes de los dos sistemas de PAC
Beneficios
|AIRE AGUA||SUELO AGUA|
|Más rápido de instalar||la pequeña huella de la máquina|
|Sin perforación, sin riesgo geológico||Excelente coeficiente de rendimiento (COP) (4 ->5)|
|Más barato||Privacidad acústica y visual|
Desventajas
|AIRE AGUA||SUELO AGUA|
|Compresor en el jardín = ruido||Perforación costosa|
|Grupo exterior feo||Riesgo geológico|
|COP más bajo que el de la geotermia (3)||Fichero de autorización más complejo|
La bomba de calor geotérmica requiere la perforación de su terreno. Esta perforación suele tener una profundidad de entre 50 y 200 metros. Puedes imaginar que se trata de una operación delicada. Si no tienes un jardín, puedes olvidarlo. Si tienes un jardín, tendrás que aceptar que tendrá un aspecto "feo" durante algún tiempo después de la perforación, o hacer que un paisajista venga a hacerlo. Por último, hay que asumir el coste de la perforación, que supera rápidamente los 15kCHF o 10k€.
En resumen, si busca la sencillez, se decantará rápidamente por una bomba de calor aire/agua. Es ciertamente menos económico en términos de energía eléctrica, pero es más fácil y rápido de instalar, al tiempo que ofrece un COP aceptable y una inversión menor.
¿Cómo calcular el ahorro que supone sustituir una caldera de gas por una bomba de calor?
En primer lugar, tienes que averiguar tu consumo anual de gas anterior. En general, esto se indica directamente en kWh en su factura.
Tomemos por ejemplo un consumo de gas de 15'000kWh al año. Para obtener una estimación de su futuro consumo de electricidad con la bomba de calor, puede dividir este valor por el valor SCOP indicado en las fichas técnicas. Si es 4,5, entonces 15.000 / 4,5 = 3333kWh será su consumo probable de electricidad. Esto equivale a 533 euros al año, y a unos 45 euros al mes.
Por lo tanto, su bomba de calor siempre producirá los 15.000kWh para su calefacción porque ésta es su necesidad de calefacción. De estos 15.000 kWh, 3.333 kWh procederán de la electricidad y los 11.666 kWh restantes provendrán del suelo si se ha optado por la geotermia o del aire en el caso de la aerotermia.
Nota: por supuesto, para reducir la necesidad de energía de calefacción inicial de la casa, es posible replantear el aislamiento de la envolvente. Así, los 15.000 kWh podrían transformarse en 10.000 kWh y la bomba de calor sólo bombearía 2.222 kWh de electricidad en nuestro ejemplo.
Si tu factura de gas muestra las cantidades en m3, tienes que multiplicarlas por 11 para obtener una estimación aproximada del equivalente en kWh. 11 es un factor que corresponde aproximadamente al poder calorífico del gas. Ejemplo: 1'500 m3 de gas equivale a 16'500kWh. Pero, en general, las facturas de gas se indican en kWh porque un m3 de gas no siempre contiene la misma cantidad de energía según su origen geológico.
¿Cómo sustituir una caldera de gas por una bomba de calor? Procesos y limitaciones.
La bomba de calor es un sistema de calefacción
- Que funciona de forma óptima si produce agua a baja temperatura (35°C). Su COP será excelente en este caso.
- Que funciona con un delta T° (diferencia de temperatura de retorno) de 5°C en general.
A partir de estos resultados, se pueden distinguir varios casos:
Calefacción por suelo radiante
Este es el caso ideal. Un sistema de calefacción por suelo radiante requiere bajas temperaturas del agua, que es exactamente lo que nos ofrece la bomba de calor, con su mejor coeficiente de rendimiento. En este caso, basta con desconectar la caldera de gas del sistema de calefacción por suelo radiante y conectar en su lugar la bomba de calor (su módulo interno).
A continuación, debe realizarse la conexión entre el módulo interior y el módulo exterior de la bomba de calor. Si ha optado por una bomba de calor dividida, el refrigerante circula entre los dos módulos, por lo que necesitará que un verdadero técnico de refrigeración se encargue de la conexión. Si ha optado por la versión monobloque, serán los tubos remotos los que unirán las dos unidades. Estas tuberías tendrán que ser enterradas en el jardín.
Caso de los radiadores
Si tiene un sistema antiguo con radiadores. Estos requieren temperaturas de agua más altas y un delta T° más elevado para proporcionar la potencia de calentamiento necesaria.
Mientras que la bomba de calor funciona idealmente con un determinado caudal, y un determinado delta T° de 5°C, sus radiadores necesitan otro caudal y otro delta T°.
La solución pasa por la desvinculación. Esto se consigue instalando un cilindro de desacoplamiento que separa el circuito primario (bomba de calor) del secundario (radiadores). Así, cada uno puede funcionar en condiciones ideales por sí mismo.
Además de esta separación de las dos redes, la botella de desacoplamiento, también conocida como botella de ruptura de presión, permitirá la desgasificación y la purga del aire, así como la decantación y el lavado de los lodos, ya que los caudales son muy bajos en la botella, lo que permite que las impurezas caigan al fondo.
Caso de un sistema bizonal o multizonal
No siempre es fácil instalar la calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones de la casa, especialmente en la planta superior. Por eso es habitual que la planta baja tenga calefacción por suelo radiante y la superior, radiadores.
En este caso, la red secundaria consta de dos zonas. La zona del suelo y la zona del radiador. Cada una de estas zonas requiere temperaturas y caudales diferentes.
Por ello, la instalación de una botella de desacoplamiento es ideal. Lo desacoplará todo:
- La red primaria (PAC)
- La 1ª red secundaria = piso
- La 2ª red secundaria = radiadores
Cada uno de estos circuitos se conectará a la botella. Esto permitirá que cada uno funcione de manera óptima.
Todos los fabricantes de bombas de calor ofrecen una opción de kit de doble zona para sus bombas de calor. Estos kits bi-zona contienen todo lo necesario para gestionar ambos circuitos: válvulas, circuladores, sensores, termostatos, controlador. Puede ver un ejemplo con el Daikin Altherma aquí.
Lea también estos artículos relacionados:
Tras estudiar ingeniería mecánica, Julian se introdujo en el mundo de la ingeniería climática en 2009. Tras acumular experiencia en el ventilacióny luego en el calefacción fabricantes de origen alemán, se convirtió en empresario en el energías renovables y en particular un especialista en bomba de calor y paneles solares sistemas fotovoltaicos para lahábitat individual.