Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03180.jsonl.gz/1912

Erdschlussrelais mit TCS (Trip Circuit Supervision)
Für die Fehlerstromschutzrelais Typ B und Typ A-F steht eine neue Funktion zur Verfügung, die eine ständige Überwachung des Wirkungsgrads des Auslösekreises des Leistungsschalters ermöglicht, wenn dieser aus einem Arbeitsstromauslösespule (shunt release coil besteht.
Der Alarmkontakt (TCS Alarm) dient als positive Sicherheit und wird nach der programmierten Aktivierungsverzögerung in den folgenden Situationen ausgelöst:
- Fehlen der Gerätehilfsversorgung (keine Verzögerung, Gerät ausgeschaltet)
- Wenn sich der ELR im Messmodus befindet, wenn der Anschluss der Auslösespule fehlerhaft ist oder wenn die entsprechende Hilfsspannung fehlt
- Wenn das ELR im Auslösemodus arbeitet, wenn die Kontakte (COM, NO) des Auslöserelais nicht geschlossen sind
- Wenn die normalen Betriebsbedingungen wiederhergestellt sind, wird der Alarmkontakt nach einer programmierbaren Auslösezeitverzögerung (oder im manuellen Modus mit Memory-Einstellung) wieder zurückgesetzt.