Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01287.jsonl.gz/544

- Sicurezza & Qualità
- Il nostro impegno per l'SHEQ
-
Salute & Sicurezza
- Sicurezza degli impianti
- Programma per la salute e la sicurezza
- Sicurezza delle bombole di gas
- Campagne di sicurezza
- Manipolazione dei gas criogenici
- Servizi per la sicurezza
- Glossario sulla sicurezza
- Documenti di sicurezza
- Rischi correlati ai gas
- Gestione qualità
- Protezione dell’ambiente
- Collaboratori di aziende esterne & Visitatori
Un nuovo deposito di bombole di gas può essere allestito solo con l'autorizzazione delle autorità competenti; lo stesso dicasi per il cambio della destinazione d'uso di ambienti esistenti o di edifici e la trasformazione in deposito di sostanze pericolose.
Le bombole di gas sono di grandi dimensioni, pesanti e relativamente instabili a causa del ridotto diametro della base rispetto all'altezza. Ai fini della vostra sicurezza è importante rispettare poche e semplici regole per lo stoccaggio delle bombole di gas:
Stoccare le bombole in modo appropriato.
Stoccare le bombole in un'area coperta e ben ventilata, sotto una tettoia o una copertura, preferibilmente all'esterno su una superficie piana, ben drenata e all'ombra.
Stoccare le bombole in posizione verticale e fissarle per evitare che cadano.
Stoccare le bombole piene e vuote separatamente. Organizzare le proprie scorte di bombole in modo che vengano utilizzate prima le bombole meno recenti.
Separare le bombole in base alle proprietà dei gas (infiammabili, inerti, ossidanti, ecc.). Le bombole con contenuto infiammabile devono essere stoccate separatamente dalle altre bombole.
I simboli di sicurezza e i cartelli di avvertimento devono essere applicati nelle aree di stoccaggio in conformità ai requisiti di legge applicabili.
E' importante conoscere:
Le proprietà dei singoli gas.
I requisiti specifici per alcuni prodotti. I gas criogenici, liquefatti e compressi che sono più pesanti dell'aria possono accumularsi in aree a livelli bassi, quali tubi di drenaggio, sotterranei e condotte. Tenere in considerazione gli aspetti menzionati per lo stoccaggio di questi gas.
I componenti elettrici nell'area di stoccaggio. Per lo stoccaggio dei gas infiammabili gli impianti e gli apparecchi elettrici deve soddisfare specifiche particolari.
Importante:
Non stoccare mai le bombole infiammabili insieme ad altri tipi di bombole di gas.
Non stoccare altri prodotti insieme alle bombole, in particolare i materiali infiammabili quali carburanti, oli, vernici o liquidi corrosivi poiché si possono creare situazioni pericolose.
Non stoccare le bombole di gas liquido (GPL) mai a meno di cinque metri da altre bombole di gas. La distanza può essere ridotta se le bombole sono separate da una parete tagliafuoco.
Documenti importanti per lo stoccaggio di bombole di gas:
I documenti sotto elencati non sono completi; è richiesta l'osservanza delle disposizioni regionali (p. es. regolamenti dei vigili del fuoco) o di altri requisiti specifici della sostanza.
- Lista di controllo: Rischi di esplosione (Documento sulla protezione contro le esplosioni per le PMI) ) (SUVA 67132)
- Prevenzione e protezione contro le esplosioni – principi generali, prescrizioni minime, zone (SUVA 2153)
- Liquidi infiammabili. Stoccaggio e manipolazione (CFSL) (SUVA 1825)
- Gas liquefatti, Parte 1: Recipienti, stoccaggio, carico, scarico e travaso (CFSL) (SUVA 1941)