Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07198.jsonl.gz/1364

Pour un local de vente à rénover, on n‘a prévu qu‘un seul dispositif de protection à courant différentiel-résiduel pour l‘ensemble de l‘installation d‘éclairage et les prises. Le local n‘est pas très grand, mais à mon avis, l‘installation ne sera pas conforme aux normes comme ça. Qu‘est-ce que vous en pensez ?
L‘article 3.1.4 de la NIBT ne définit pas en détail la division en circuits, mais nous pouvons répondre sans équivoque à votre question. Dans la sous-section 1 de l‘article mentionné, vous trouvez la déclaration suivante : « Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits pour éviter les dangers qui pourraient résulter d’une défaillance d’un seul circuit. » En cas de défaut, toutes les lumièrer s’éteignent, si l’ensemble de l’installation est équipé d’un seul dispositif de protection à courant différentiel-résiduel et les prises ne sont plus alimentées – avec des conséquences indésirables. La division de cette installation en deux circuits avec deux dispositifs de protection RCD est aussi raisonnable que correcte.