Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03125.jsonl.gz/296

Abgebildet auf der Weihnachtskarte an die damaligen Kunden ist u.a. ein Sammelsurium von Cold Fog Elementen wie Klemmbriden für Düsen- und Turbulenzrohre, Teilchen von Verdunstermatten sowie verschiedene Zerstäuberdüsen und Düsenfilter.
Cold Fog setzte zu jenem Zeitpunkt noch auf die Aufpralldüse, die betreffend Aerosolgrösse als das Wunder schlechthin galt. Die beiden marktführenden Firmen, die sich auf Spezialeffekte und die Luftkühlung in heissen Gebieten konzentrierten, boten sich deswegen sogar einen aufreibenden Patentstreit.
Der Nachteil dieser Düse ist allerdings, dass sie für den Betrieb mit stufenloser Hochdruck-Zerstäubung in der Klimabranche nur bedingt geeignet ist, da sie im unteren Regelbereich ein ungenügendes Sprühbild hat und immer nachtropft.
Von Cold Fog durchgeführte Aerosol-Messungen an der Universität Erlangen-Nürnberg mittels Phasen-Doppel-Anemometrie bestätigen die Feinheit der Tröpfchen bei der Dralldüse über den Druckbereich von 5…80bar. Seither setzt Cold Fog die reinigbare Dralldüse der Serie CF mit unterschiedlichen Leistungsdaten zur Befeuchtung und Kühlung der Luft in der Klimabranche ein. Dank des integrierten anti-drip eignet sich die Düse auch für den Einsatz zur direkten Raumbefeuchtung.