Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03539.jsonl.gz/2073

Denitrifikationsbecken (Anox-Zone)
Im Anox-Becken wird vorgeklärtes Abwasser mit dem Schlamm aus der Nachklärung (Rücklaufschlamm) vermischt.
Ein Rührwerk sorgt für eine gleichmässige Durchmischung, ohne dass Sauerstoff zugeführt wird und verhindert das Absetzen der Schlammflocken. Mikroorganismen wandeln das im Belüftungsbecken entstehende Nitrat zu elementarem Stickstoff um, der als Gas in die Luft entweicht (Denitrifikation).
Belüftungsbecken (Nitrifikation)
Die Belüftungsbecken sind in drei gleich grosse Reaktoren unterteilt. Im Belüftungsbecken wandeln Mikroorganismen den Ammonium-Stickstoff zu Nitrat um. Damit sich diese Kleinlebewesen günstig entwickeln und den Belebtschlamm bilden können, werden ihnen durch Einpressen von Luft optimale Lebensbedingungen geschaffen. Die in allen Reaktoren installierten Sonden messen den Sauerstoffgehalt
im Abwasser und liefern die nötigen Informationen zur Regulierung der
Gebläseleistung.
Nachklärbecken
Im Nachklärbecken trennt sich der biologische Schlamm (Belebtschlamm) durch Absetzen vom gereinigten Abwasser. Das behandelte Abwasser wird über einen Auslaufkanal in den Vorfluter, die Reuss, geleitet.
Der Schlamm wird ins Anox-Becken zurückgeführt (Rücklaufschlamm).