Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01182.jsonl.gz/274

Sopra, l'unità esterna. Può essere collocata all'esterno, in giardino, contro un muro, al centro o in fondo al giardino.
Questo è un pompa di calore monoblocco che sarà collegato a un serbatoio tampone e/o a un serbatoio di acqua calda nella sala macchine.
Siete in Francia in Belgio o Svizzera ? È possibile ottenere un preventivo gratuito da un professionista utilizzando l'iframe sottostante.
Estetica del CAP NIBE F2120
- La modella è sobria.
- Il grigio e il nero faranno in modo che la polvere non si veda troppo.
- Il design è curato, ma non eccessivamente moderno.
Prestazioni NIBE F2120
Questo modello è disponibile principalmente in 4 stadi di potenza
- F2120-8: Potenza di 5,2kW A-7/35a pieno carico, COP di 3 secondo la scheda del produttore, che potete trovare qui. Ciò significa che la pompa di calore eroga 5,2 kW a una temperatura esterna di -7°C, e quindi fornisce una temperatura dell'acqua calda di 35°C. La stessa pompa di calore eroga 5,55 kW in altre condizioni, cioè A-7/W55, con un COP molto più basso, pari a 2,2.
- F2120-12: Potenza di 7,4kW A-7/W357,65kW A-7/W55, a pieno carico, COP di 2,25. Link alla scheda tecnica del produttore.
- F2120-16: Potenza di 10,2kW A-7/W3510,85kW A-7/W55, a pieno carico, COP di 2,35. Link alla scheda tecnica del produttore.
- F2120-20: Potenza di 13,5kW A-7/W35A-7/W55, a pieno carico, COP di 2,9. 14,15kW A-7/W55, a pieno carico, COP 2,2. Link alla scheda tecnica del produttore.
Se la distribuzione avviene tramite radiatori, è necessario considerare i dati A-7/W55.
Se si tratta di riscaldamento a pavimento, i dati A-7/W35.
Questa gamma di potenza copre la maggior parte delle tipiche case unifamiliari in Svizzera.
Sono adatti se state sostituendo il vostro impianto a gasolio e consumate tra 1000L e 3500 o 4000L di gasolio all'anno per il riscaldamento e l'acqua calda.
Se il consumo è maggiore, sarà possibile installare 2 di queste pompe di calore in cascata, per sommare la loro potenza.
Si può notare che il COP a -7°C per la distribuzione a radiatori scende a circa 2,2.
Ciò lo rende 2,2 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un impianto elettrico convenzionale.
Tuttavia, in un clima europeo medio, la temperatura media non è di -7°C.
Per esaminare i dati di consumo in modo più dettagliato, si parla di SCOP, o COP stagionale.
Si tratta del COP della macchina, non in un momento preciso, ma in media nel periodo di utilizzo.
Per la PAC, quindi, sarà in inverno.
Lo standard prende in considerazione 3 climi di riferimento:
- Atene per il clima caldo
- Strasburgo per il clima temperato
- e Helsinki per il clima freddo.
Questo SCOP determina l'etichetta energetica della macchina:
- A++: lo SCOP è superiore o uguale a 5,1
- A++: 4,6 ≤ SCOP < 5,1
- A+: 4 ≤ SCOP < 4,6
- A: 3,4 ≤ SCOP < 4
Il NIBE F2120 è quindi in classe A++ per il riscaldamento a pavimento, ma in classe A per le altre distribuzioni.
Con questi valori, questi PAC superano facilmente i requisiti minimi stabiliti dai cantoni per ricevere i sussidi.
Per questo motivo sono molto apprezzati da molti installatori.
Acustica
la potenza sonora emessa è di 53dBA, il che significa che questa macchina può facilmente superare, su carta, i moduli per le autorizzazioni a livello comunale. Nella maggior parte dei casi, la pressione sonora risultante sarà inferiore a 45dBA e quindi conforme alla norma. In pratica, questo modello è silenzioso e si sente pochissimo, anche a piena potenza.
Corrente iniziale :
5 Ampere.
Questa corrente di avviamento è molto bassa ed è perfetta per non dover cambiare il quadro elettrico.
Su altri modelli, questa cifra può essere più alta, richiedendo al fornitore di energia elettrica di aumentare l'amperaggio - un'operazione costosa.
Costo NIBE F2120
Questa pompa di calore si trova spesso tra i 10kCHF per il modello più piccolo, fino a 15 o 16kCHF per il modello grande (solo macchina).
In Svizzera, i prezzi delle pompe di calore spesso corrispondono al prezzo lordo di catalogo del produttore, a volte un po' di più a seconda dell'azienda.
Disponibilità
Questa pompa di calore non viene venduta direttamente dall'azienda produttrice, ma tramite distributori.
In Svizzera ce ne sono molti, il che significa tempi di consegna ragionevoli e una manodopera qualificata che conosce questo modello diffuso.
Certificazioni
Questa pompa di calore ha tutte le certificazioni necessarie per poter richiedere le sovvenzioni.
In particolare, viene installato secondo uno schema preciso e ufficiale dei moduli del sistema PAC, senza il quale non riceverete la sovvenzione.
Qualità di montaggio F2120
La pompa di calore NIBE F2120-8/12/16/20, di produzione svedese, sembra essere un modello robusto.
A prima vista, si ha l'impressione di un assemblaggio di qualità e di uno stabilimento di produzione ben organizzato.
Impronta
Con :
- una larghezza compresa tra 1,13 m e 1,28 m per i modelli piccolo e grande
- un'altezza compresa tra 1,03 e 1,13 m
- e uno spessore di 50 cm
Questa pompa di calore è piuttosto compatta e può essere facilmente integrata sotto una finestra frontale.
È anche facile nascondersi in giardino se si dispone di un'area verde.
Complessivamente :
- Questa pompa di calore lascia una buona impressione.
- È la scelta giusta se volete sentirvi sicuri durante la fase di installazione del sistema.
Leggi anche :
L'autore
Julienlaureata in ingegneria meccanica e specializzata in ingegneria climatica dal 2009, è diventato uno scrittore specializzato in energie rinnovabili, con esperienza in pompe di calore e pannelli solari fotovoltaici per gli alloggi individuali.