Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03371.jsonl.gz/385

Ventilatoren sind kleine Geräte, die normalerweise sehr kompliziert aufgebaut sind. Die Art und Weise, wie sie gebaut werden, hängt hauptsächlich davon ab, ob und wie der Luftstrom reguliert werden kann.
Fensterauslässe mit manueller und automatischer Regelung
Bei der manuellen Einstellung wird ein spezieller Verschluss in den ausgewählten Positionen (normalerweise aus mehreren möglichen Positionen) eingestellt. Die Effizienz solcher Diffusoren hängt in hohem Maße von der bewussten Bedienung des Benutzers ab. Die automatische Regelung macht den Betrieb der Diffusoren unabhängig von der Luftströmung und von Benutzereingriffen. Sie schützt sie vor sich selbst – vor der Versuchung, die Luftzufuhr zu reduzieren oder gegebenenfalls abzuschalten, wenn es draußen kalt wird. Es ist daher die beste Lösung, um eine ausreichende Belüftung der Räume zu gewährleisten, und wenn es kalt wird, sind viele Menschen bereit, zugunsten einer angenehmen Wärme oder niedrigeren Rechnungen für die Beheizung schnellerer Kühlungsräume aufzugeben. Lüftungsöffnungen mit konstantem Querschnitt (mit konstanter Unmöglichkeit, die Größe der Luftzufuhröffnung zu regulieren) lassen die Luftmenge in den Raum, die sich aus der Druckdifferenz außerhalb und innerhalb des Raums ergibt, d. H. Abhängig von den Wetterbedingungen.
Einige von ihnen haben eine Drossel, die den Luftstrom drastisch schließt. Es ist jedoch schwierig, über die Einstellung des Diffusors zu sprechen, es geht vielmehr darum, ihn zu schließen. Wählen Sie die einstellbaren Strömungsdurchlässe, damit die Intensität der Lüftungsluftströmung von der jeweiligen Anforderung abhängt. Mit manueller Einstellung. Solche Diffusoren müssen vom Benutzer betätigt werden, der die Größe des Lufteinlasses durch eine spezielle Öffnung verändern kann. Die Luftmenge, die in den Raum eintritt, hängt von der Stellung der Drosselklappe und der Druckdifferenz nach außen und innen ab.
Druckregulierung der Fensterauslässe
Diese arbeiten automatisch unter dem Einfluss von Änderungen der Druckdifferenz innerhalb und außerhalb des Raums. Sie bringen die Luftmenge in den Innenraum, die sich aus der Druckdifferenz ergibt. Die Lufteinlassöffnung ist bis zu einem bestimmten Differenzdruckwert maximal geöffnet. Wenn dieser Unterschied weiter zunimmt, zum Beispiel durch Windböen, schließt sich der Dämpfer im Ventilator, wodurch ein übermäßiger Luftzustrom von außen verhindert wird. Je nach Ausführung des Diffusors kann das bewegliche Element seines Diffusors die Öffnung um eine Stufe glatt schließen oder mit einer ausreichend großen Druckdifferenz schließen. Gleichzeitig hat der Benutzer die Möglichkeit, die Drosselklappe manuell zu schließen, um den Durchfluss auf ein Minimum zu reduzieren. Er kann es jedoch nicht ganz schließen.
Thermostatische und hygienische Diffusoren
Thermostatauslässe arbeiten automatisch unter dem Einfluss von Änderungen der Außentemperatur. Wenn ein bestimmter Wert (normalerweise unter Null) unterschritten wird, verringert der Dämpfer die Größe des Lufteinlasses und begrenzt die Luftzufuhr von außen. Die Zuluftmenge hängt von der Differenz zwischen dem Druck innen und außen und der vom Thermostat eingestellten Lochgröße ab. Diffusoren dieses Typs haben aufgrund der Konstruktion des Dämpfungssteuermechanismus relativ große Abmessungen, so dass sie zur Montage in der Gebäudewand vorgesehen sind.
Hygroskopische Beatmungsgeräte arbeiten abhängig von der Luftfeuchtigkeit in der Raumluft automatisch. Sie sind mit einem Sensor aus Polyamidband ausgestattet, der den Diffusor öffnet, den Luftstrom erhöht, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, und schließt ihn, wenn die Luftfeuchtigkeit unter einen bestimmten Wert fällt. Die Größe der Lücke variiert proportional zur Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit im Bereich von 35 bis 70%. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft unter 35% fällt, ist der Spalt im Diffusor minimal. Sie können es nicht mehr aufhalten. Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70% ist der Diffusor maximal geöffnet. Dank der mit dem Feuchtigkeitsgrad gesteuerten Ventilatoren steigt die Intensität des Luftaustauschs in den Räumen, in denen die meiste Feuchtigkeit erzeugt wird, beispielsweise nachts in den Schlafzimmern.