Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03576.jsonl.gz/2038

Während eines Kontrollrundgangs stellte ein Operateur aufgrund von Geräuschen starke Vibrationen an einer Abblaseölpumpe fest. Eine der beiden Ölpumpen für die hydraulische Steuerung der Frischdampf-Abblaseventile ist ständig im Langsamgang in Betrieb, um die Betriebsbereitschaft der Abblaseventile sicherzustellen. Diese werden zur Störfallbeherrschung benötigt und können auch für das betriebliche Abkühlen der Anlage eingesetzt werden. Im Anforderungsfall läuft auch die zweite Ölpumpe automatisch an und beide Pumpen werden im Schnellgang betrieben.
Aufgrund des festgestellten Betriebsverhaltens startete der Operateur die andere Pumpe und stoppte die defekte Pumpe. Ursache des Defekts war eine Beschädigung des Pumpenlagers. Die Pumpen werden alle sechs Jahre revidiert. Das Revisionsintervall hat sich bisher im Allgemeinen bewährt. Im Jahr 2004 war es jedoch zu einem ähnlichen Lagerschaden gekommen.
Stand aktualisiert am 25.11.2010