Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07222.jsonl.gz/89

Ajout de FI type B dans les distributeurs d'électricité de chantier
FI type B également possible après FI type A ou F
En version HD – Heavy Duty pour les conditions ambiantes difficiles
Les équipements électroniques à plusieurs phases, en partie à contrôle de fréquence tels que des grues, pompes, ventilateurs, scies, tamis à sable, compresseurs, vibreurs, etc. sont utilisés fréquemment sur les chantiers. En plus de courants de défaut alternatifs, ceux-ci peuvent aussi produire des courants de défaut inégaux de 50 Hz et des courants de défaut continus lisses non reconnus par les dispositifs différentiels courants de type A ou F.
Conformément à la norme sur les dispositifs, les interrupteurs différentiels de type A ou F ne peuvent supporter que 6 mA maximum de courants de défaut continus lisses. En cas de courant de défaut CC supérieur, ils ne peuvent plus maintenir leur fonction de protection en toute sécurité. Dans le pire des cas, un «aveuglement» du disjoncteur différentiel type A ou F est possible et le risque d'accident lié au courant de défaut augmente.
Si des courants de défaut continus lisses ou des courants de défaut avec des fréquences inégales de 50 Hz peuvent se produire dans les équipements, un dispositif différentiel de type B est requis. Cependant, de nombreux distributeurs d'électricité de chantier mobiles ne sont équipés que d'un interrupteur différentiel de type A. Ces distributeurs peuvent désormais être complétés très facilement avec le nouveau disjoncteur FI de Doepke type B SK MI.
Le disjoncteur FI type B SK MI reconnaît les courants de défaut continus lisses et se déclenche à un maximum de 6 mA CC. Avec cette caractéristique, il peut être raccordé en aval d'un type A ou F. En outre, il reconnaît les courants de défaut alternatifs jusqu'à 150 kHz de manière parfaitement fiable. Dans la version HD – Heavy Duty, il convient parfaitement aux conditions ambiantes difficiles, telles qu'on les trouve par exemple sur les chantiers.
Naturellement, le disjoncteur FI B SK MI peut aussi être raccordé en aval à d'autres emplacements d'un disjoncteur FI de type A ou F.