Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06971.jsonl.gz/561

La défaillance d’une résistance sur une carte électronique a entraîné la panne d’un sous-ensemble du système de régulation de la turbine. L’incident a automatiquement entraîné la fermeture progressive des vannes de réglage de débit de la turbine basse pression. L’installation a réagi comme prévu par la mise à l’arrêt d’une turbine à vapeur et la réduction automatique de la puissance du réacteur à 67% par descente de barres de commande et réduction du débit d’eau transitant par la cuve de réacteur. Le personnel de quart a ensuite réduit la puissance du réacteur à 22% de la puissance nominale comme prescrit en cas de signalisation d’une défaillance. Au cours du fonctionnement à puissance réduite, il s’est produit une cavitation de courte durée dans les pompes d’alimentation en eau, une fuite sur le dispositif de purge de l’eau de condensation du circuit de vapeur vive et des oscillations de la puissance du réacteur.
La description de cet événement modélisé n’est disponible qu’en langue allemande.