Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07127.jsonl.gz/296

Stockage de liquides inflammables dans des armoires de sécurité
-
Bases légales générales et définitions
La définition suivante s'applique au stockage de produits dangereux:
Les produits dangereux doivent être conservés ou stockés de manière à ne pas mettre en danger l'environnement ni la santé des êtres vivants. Il convient donc d'éviter toute exploitation abusive ou incorrecte. Il est interdit de stocker des produits dangereux dans des récipients destinés aux denrées alimentaires. Le stockage consiste à conserver des produits dangereux en vue d'une exploitation ultérieure ou de leur remise à d'autres personnes.
Ce stockage comprend la mise à disposition, par exemple pour le transport ou le déchargement, si ceux-ci ne surviennent pas dans les 24 heures suivant son commencement ou le jour ouvrable suivant. Si ce jour ouvrable est un samedi, le délai expire à la fin du jour ouvrable suivant.
Stockage dans des armoires de sécurité et mesures de protection contre les explosions
Les avantages de l'utilisation d'armoires de sécurité de type 90 selon la norme EN 14470-1 pour le stockage de liquides inflammables dans les locaux professionnels sont évidents:
- satisfaire aux prescriptions élémentaires en matière de protection contre l'incendie et l'explosion
- stockage rapide et efficace des produits dangereux dans les armoires de sécurité après la fin des travaux
- minimisation du stockage non protégé de produits dangereux auprès du poste de travail
- réduction du transport interne de produits dangereux et des risques que celui-ci comporte
- flexibilité des lieux de stockage
- exploitation plus efficace des aires destinées au stockage
Remarque: l'installation d'armoires de sécurité est également possible dans les couloirs après concertation avec les corps de pompiers locaux, à condition que cela ne réduise pas la largeur des voies d'évacuation.
Armoires de sécurité avec et sans ventilation technique
Les armoires de sécurité devraient en principe être équipées d'une ventilation technique. Celle-ci peut être réalisée de l'une des manières suivantes:
- raccordement à un système de ventilation déjà existant
- un ventilateur séparé avec conduite d'évacuation d'air adéquate
- une rehausse de ventilation intégrée à l'armoire de sécurité, avec conduite d'évacuation d'air adéquate
- raccordement d'un caisson de filtration (UFA) fonctionnant selon le principe d'absorption
Dans ces cas, la création d'une zone antidéflagrante autour de l'armoire n'est pas nécessaire.
Caisson de filtration
En cas d'utilisation d'un caisson de filtration, des études pratiques ont montré qu'il n'est pas possible que des incendies puissent se produire dans les filtres d'adsorption – tels qu'on les connaît dans les grandes installations industrielles – si le caisson de filtration installé sur une armoire de sécurité est équipé d'un dispositif de protection à action continue. Si l'utilisation d'une ventilation technique n'est pas possible, une armoire de sécurité peut également être exploitée sans ventilation technique. Dans ce cas, il convient de procéder à la création de zones antidéflagrantes autour de l'armoire.
Armoires de sécurité conformes à la norme DIN EN 14470-1
Norme DIN EN 14470-1 – les principales exigences
Exigences en matière de sécurité
- Minimisation des risques d'incendie en rapport avec le stockage de produits inflammables et protection du contenu de l'armoire en cas d'incendie pendant une durée donnée (certifiée).
- Diminution des vapeurs présentes dans l'environnement du travail.
- Contrôle de fuites potentielles à l'intérieur de l'armoire.
- Pour la première fois, les pompiers sont également définis en tant qu'objectif de protection explicite. La norme exige que le personnel ait suffisamment de temps pour quitter les locaux professionnels et que les pompiers aient suffisamment de temps pour entrer dans le bâtiment avant qu'un incendie incontrôlé ne se déclare en raison des produits inflammables stockés.
Résistance au feu
- Test en chambre d'incendie de l'armoire seule.
- L'intégralité de l'armoire doit subir les mêmes conditions de chaleur.
- Inflammation selon la courbe des températures de la norme EN 1363-1 (5.1.1).
- L'augmentation de la température est mesurée dans l'armoire (13 points de mesure sur les surfaces et dans l'air).
- L'armoire est ensuite classifiée selon le type: 15, 30, 60 ou 90.
Portes
- Elles doivent se refermer entièrement dans n'importe quelle position (durée max. de la fermeture des portes: 20 secondes).
- Un contrôle automatique des portes intégré doit déclencher les portes à une température de 50 (+0/-10) °C.
Aération
- Les ouvertures d'entrée et de sortie d'air sont obligatoires.
- Les alésages d'aération doivent se refermer automatiquement à une température de 70 °C (±10 °C).
Tablettes et tablettes coulissantes
- Les tablettes et les tablettes coulissantes doivent pouvoir supporter la charge max. indiquée par le fabricant pendant toute la durée de l'incendie.
Cuve de rétention
- La cuve de rétention doit avoir conservé ses fonctions une fois l'incendie fini.
- Test visuel (remplissage d'eau de la cuve de rétention).
Informations comprises dans la livraison
- Manuel d'emploi avec indication de la charge max. des tablettes et tablettes coulissantes, capacité de la cuve de rétention, recommandations pour les essais et l'entretien, déclaration de conformité du fabricant ou attestations de conformité d'un institut d'essai compétent.
Signalétique et inscriptions
- Indication de maintenir les portes fermées après usage.
- Symboles d'avertissement «Caution: risk of fire» et «Fire: open light and smoking forbidden» conformément à la norme ISO 3864.
- Résistance au feu en minutes conformément à la norme DIN EN 14470-1.
- Nom et/ou marque du fabricant.
- Numéro du modèle et année de fabrication.