Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03495.jsonl.gz/2678

Hier sammeln wir eine Reihe von Definitionen oder Vokabeln, die mit dem Bereich Heizung, Klimaanlagen und erneuerbare Energien im Allgemeinen zusammenhängen.
Hier findet man insbesondere das gesamte Vokabular für Wärmepumpen, aber auch für Sonnenkollektoren. Diese Sammlung wird ständig erweitert.
B
Boiler PAC
Ein PAC-Boiler ist ein Warmwasserspeicher, auf dem eine Mini-Wärmepumpe installiert ist, deren Aufgabe es ist, der Luft im Technikraum Wärme zu entziehen und diese auf das Warmwasser zu verteilen. Der Vorteil gegenüber einem klassischen elektrischen Boiler ist, dass er 2 bis 3 Mal weniger Strom für die gleiche Menge an Wärme verbraucht, die dem Wasser zugeführt wird.ECS
C
COP
Hierbei handelt es sich um die Abkürzung für "Coefficient of Performance" (Leistungszahl). Dies gibt das Verhältnis zwischen der von einer Wärmepumpe erzeugten Heizenergie und der elektrischen Energie an, die zum Betrieb derselben Wärmepumpe benötigt wird. Beispiel: Wenn ich 1 kW für den Betrieb meiner Wärmepumpe ausgebe und diese mir insgesamt 4 kW Heizleistung für mein Warmwassernetz liefert, dann beträgt der COP 4. Je höher der COP, desto mehr kostenlose Energie wird aus der kostenlosen Quelle (Luft, Wasser) entnommen und desto wirtschaftlicher und umweltfreundlicher ist das System. Achtung: Der COP wird bei einer bestimmten Außenlufttemperatur und einer bestimmten Warmwasseraustrittstemperatur gemessen. Beispiel: COP von 3,5 bei -7°C (Luft)/35°C(Wasser). Bei jedem anderen Temperaturpaar weicht der COP ab.
GEAK
GEAK ist die Abkürzung für Kantonaler Gebäudeenergieausweis und dient der Bewertung und Beratung bei der Renovierung oder dem Neubau von Gebäuden in der Schweiz. Er darf nur von zertifizierten Experten erstellt werden. Er gibt zwei Informationen:
- Die Energieeffizienz der Gebäudehülle
- Die Energiemenge, die ein Gebäude bei seiner Standardnutzung benötigt.
Eine GEAK für eine Standardvilla bis zu 200m2 kostet je nach Experte zwischen 500 und 800 CHF.
E
ECS
Dies ist das Akronym für dieEunter Chaude Sanitaire. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Wärme zu erzeugen. Entweder durch die Erzeugung von Wärme für das Heizungsnetz (Heizkessel, PACusw.), oder von einem unabhängigen Produzenten mit elektrischem Widerstand oder einem Wärmepumpenboiler.
H
Hydrosplit
Hydrosplit bezieht sich auf die hydraulische Verbindung zwischen der Innen- und der Außeneinheit einer Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe (aus zwei Teilen). Split-Wärmepumpen haben normalerweise eine Kältemittelverbindung zwischen den beiden Einheiten. Die Entwicklungen der F-Gas-Vorschriften begünstigen jedoch umweltfreundlichere, aber brennbarere Kältemittel. Daher haben die Wärmepumpenmarken eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, das Kältemittel außerhalb des Hauses in der Außeneinheit zu belassen. Zu diesem Zweck installieren sie den Kondensator in der Außeneinheit und stellen eine hydraulische Verbindung von diesem Kondensator zum inneren Hydraulikmodul her, das dann die Wärme an das Hauswassernetz weiterleitet.
P
PAC
Es handelt sich um das Akronym für Pompe À Chaleur. Dieser Ausdruck wird viel und vor allem von Fachleuten untereinander verwendet.
S
SCOP
Der SCOP ist der Seasonal Coefficient Of Performance. Dies ist der COP im Jahresdurchschnitt, wenn man die Durchschnittstemperatur der Region, in der Sie sich befinden, berücksichtigt. In der Schweiz liegt die Durchschnittstemperatur über das Jahr oft bei 5°C. Dieser Wert steht für die Menge an erzeugter Heizenergie geteilt durch die Menge an verbrauchter elektrischer Energie, alles unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Jahresklimas.