Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05135.jsonl.gz/0

A menudo se denominan bombas de calor divididas y, a veces, bombas de calor de una sola unidad. Dependiendo del país, es más frecuente la instalación de uno u otro tipo de bomba de calor. En Francia, por ejemplo, 90% de las bombas de calor instaladas son split. En este artículo veremos la diferencia entre estos dos tipos de bombas de calor.
- Monobloc: todo el circuito de refrigeración está en la unidad exterior.
- Split: el circuito de refrigeración está dividido en dos partes, una interior y otra exterior
Nota: puede solicitar un presupuesto para una bomba de calor split o monobloque, a través de nuestra red de instaladores cualificados RGE Qualipac, utilizando el siguiente formulario (válido en Francia y Bélgica)
La bomba de calor split
Este tipo de bomba de calor es el más común en Francia, pero no en Suiza, salvo en las regiones fronterizas. La bomba de calor dividida también se llama split. El principio es fácil de entender. Parte del circuito de refrigeración está en la unidad exterior. Esta es la parte que captará el calor del aire exterior. Se compone principalmente del evaporador, el compresor y la válvula de expansión.
A continuación, el bloque exterior se conecta a un módulo interior, también llamado módulo hidráulico, a través de líneas de refrigerante, para cerrar el circuito de refrigerante en el condensador. El condensador es el cuarto componente principal del circuito de refrigeración. Puede adoptar la forma de un intercambiador de calor de placas o de un condensador coaxial.
Es éste el que redistribuye las calorías captadas en el exterior, en el circuito de agua de la casa, y en el depósito de agua caliente sanitaria si es producida por la bomba de calor.
El hecho de que haya una conexión de refrigerante entre las dos unidades, interior + exterior, significa que el refrigerante circula constantemente entre el interior y el exterior de la casa:
- Esto representa una mayor carga de refrigerante que en un modelo monobloque, donde el circuito se limita a la unidad exterior.
- Esto aumenta el riesgo potencial de fuga de refrigerante, que dependiendo del fluido utilizado es perjudicial para el medio ambiente, pero que por supuesto pondrá en riesgo toda la instalación de la bomba de calor hasta que la fuga sea detectada y reparada por un técnico de refrigeración.
Este tipo de instalación de split requiere los conocimientos de un técnico de refrigeración para realizar la conexión interior-exterior de la manera adecuada, y para solucionar los problemas si algo va mal. No todos los técnicos de calefacción tienen estas habilidades.
La bomba de calor split NO tiene un mejor rendimiento que una bomba de calor de una sola unidad, al contrario de lo que se puede leer en algunos sitios. No hay ninguna razón para que tenga un mejor rendimiento o COP. Todo está en la disposición de los componentes, es una cuestión de diseño y elección.
El sistema dividido es restrictivo porque limita la elección de los profesionales.
La bomba de calor monobloque
En este tipo de bomba de calor, la unidad exterior contiene todos los componentes principales del circuito de refrigeración. Es decir, el evaporador, el compresor, la válvula de expansión y el condensador. A continuación, el calor se transfiere a través de una tubería de agua desde la unidad exterior hasta el cuarto técnico de la casa.
El refrigerante está confinado en la unidad exterior. Ningún refrigerante pasa entre el interior y el exterior de la casa.
Será necesario instalar tuberías remotas enterradas en el jardín, por las que circulará agua con un poco de glicol para evitar la congelación en las condiciones invernales más extremas. Por desgracia, este glicol conlleva una pérdida de potencia, ya que el agua glicolada no transmite el calor tan bien como el agua pura, por lo que se produce una pérdida de eficiencia.
No es necesario un certificado de manipulación de fluidos para que un técnico de calefacción instale este tipo de dispositivos, excepto para la puesta en marcha de una bomba de calor que contenga más de 2 kg de fluido.
Con una bomba de calor monobloque :
- La instalación es más sencilla y menos costosa
- Sin embargo, hay que tener en cuenta el coste de las tuberías de largo recorrido para transportar el agua desde el interior hasta el exterior. Estos no son baratos.
- No se necesita un módulo interior en la casa, por lo que se puede ahorrar espacio en comparación con los modelos divididos. Pero, a menos que seas un fanático de Wim Hof, seguirás necesitando un depósito de agua caliente.
- No es necesario llamar a un técnico de refrigeración para la instalación o reparación, ya que siguen siendo un bien escaso y sus precios suelen ser más elevados que los de los técnicos de calefacción y sanitarios.
- La potencia que se puede transmitir desde la unidad exterior está limitada al caudal de agua que puede pasar por las tuberías remotas. Así, será difícil aumentar la potencia del sistema, si algún día surge la necesidad, ya que nunca se podrá hacer pasar más agua por las tuberías que tienen una sección fija. Con un sistema dividido, se pueden cambiar los parámetros de un gas refrigerante para modular la potencia, o incluso se puede cambiar el gas, lo que es más sencillo.
Ventajas y desventajas del split frente al monobloc
|Beneficios||Desventajas|
|Bomba de calor Bibloc||– Buena transmisión de energía sistema de calefacción, directamente a través del refrigerante. |
– Posibilidad de subir a temperaturas más altas sistema de calentamiento de agua, como un Daikin Altherma 3H HT.
– Más flexible en cuanto a la modulación de la potenciao la evolución de la potencia, mediante el reequipamiento.
|– Se necesita un ingeniero de refrigeración para conectar el circuito de refrigerante.|
– Mayor carga de fluido
Un poco más caro de instalar
- Un poco de dispositivo más caro
– Ocupa espacio en el interior de la vivienda
|Monobloque PAC||– No se necesitan conocimientos de refrigeración para conectar bombas de calor individuales si tienen menos de|
2 kg de líquido en su circuito
- Dispositivo más barato
– Instalación más barata
- Instalación menos espacio que consume
– Menos riesgo de fugas de gas
- Gas en el exterior, por lo que es posible utilizar el gas al aire libre. seguridad gases ecológico pero inflamable como el propano o el R290 y otros
|– Pérdida de rendimiento debido al glicol del agua que une el interior con el exterior.|
- Necesidad de instalar líneas de control remoto para el transporte de agua + bomba de circulación.
La bomba de calor split tiene sentido sobre todo en el caso de necesitar agua de calefacción a alta temperatura, por ejemplo si se trata de una renovación sobre radiadores antiguos y estos se mantienen. Pero entonces el COP será malo... más cerca de 2 que de 4. También es relevante en el caso de una casa que evolucionaría con el tiempo y necesitaría más potencia en el futuro. Será más fácil adaptar la bomba de calor split a las nuevas condiciones.
El PAC Monobloc tiene sentido si el local técnico es pequeño, si no es probable que la casa cambie mucho, si se quiere ahorrar dinero en la instalación y el equipo, o si no se quiere depender de los conocimientos especializados de los especialistas en refrigeración que a veces son difíciles de encontrar. Por último, tranquiliza al confinar el gas refrigerante en el exterior de la vivienda, reduciendo el riesgo de un incendio grave causado por un gas inflamable como el R32 o el R290.
¿El futuro en bi-bloque o monobloque?
Hoy en día, en Francia, como ya se ha dicho, la mayoría de las bombas de calor aire-agua son del modelo split. Y no hay más que ver la página web de EDF, que está obligada a promocionar las energías renovables debido a la CEE, para darse cuenta de que está impulsando claramente los modelos fraccionados.
En Suiza, la tendencia no es tan marcada, en primer lugar porque los fabricantes no apuestan por el split sino por el monobloc, y en segundo lugar porque los especialistas en refrigeración no están tan presentes como en Francia, por falta de formación de un número suficientemente grande. Los instaladores sanitarios, sin embargo, están muy presentes en toda Suiza e instalan bombas de calor que pueden controlar y conectar sin ningún conocimiento específico, es decir, modelos monobloque.
El futuro estará marcado por la evolución de los refrigerantes, ya que el R410A está desapareciendo en favor del R32, con un GWP (Global Warming Potential) 3 veces menor (alrededor de 700). Sin embargo, este fluido es ligeramente inflamable. Por otro lado, algunos fabricantes como Vaillant o Alpha-Innotec ya están mirando más allá y utilizan un gas aún menos dañino para la capa de ozono con un GWP ridículamente bajo de 3, concretamente el propano o R290. Sin embargo, este gas es realmente más inflamable. La tendencia iría, pues, en la dirección de la seguridad y cabe imaginar que cada vez más fabricantes ofrecerán modelos monobloque e impulsarán estas soluciones por razones de seguridad con el gas R290. Las conexiones entre el interior y el exterior se harían entonces con agua y no con este tipo de gas ecológico pero inflamable.
Lea también para ampliar sus conocimientos sobre la bomba de calor:
Opiniones sobre la bomba de calor split Daikin
Opinión sobre una bomba de calor monobloc NIBE
Tras estudiar ingeniería mecánica, Julian se introdujo en el mundo de la ingeniería climática en 2009. Tras acumular experiencia en el ventilacióny luego en el calefacción fabricantes de origen alemán, se convirtió en empresario en el energías renovables y en particular un especialista en bomba de calor y paneles solares sistemas fotovoltaicos para lahábitat individual.