Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03320.jsonl.gz/696

Frage:
Können im Modbus Float-Werte gelesen und / oder geswapped werden?
Antwort: JA
Zum Swappen der Endianess ist ein Prefix in der Variablenliste an die Stelle der Adresse zu implementieren:
Lesebefehl für Unswapped-Endianess: MDn (n steht für die Adresse)
Lesebefehl für Swapped-Endianess: SMDn (n steht für die Adresse)
zu beachten gilt: Die BlocSize im Treiber ist mit mindesten 2 Anzugeben, da der Treiber ansonsten fehlerhafte Werte liefern kann.