Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01025.jsonl.gz/1007

Art. 31 cpv. 3 OPI
Nella costruzione dei canali per condotte occorre tener conto di quanto segue:
- Ventilazione
Le gallerie o i canali in cui si trovano condotte di gas, cavi a pressione di gas e simili, devono essere equipaggiati con una ventilazione artificiale tale da escludere il pericolo di intossicazione e di esplosione per le persone esposte. Gli altri canali per condotte devono avere una ventilazione artificiale solo quando quella naturale si rivela insufficiente.
- Praticabilità
Nei canali che devono essere percorsi bisogna predisporre un passaggio di almeno 1,85 m d'altezza e 0,6 m di larghezza. E' necessario segnalare le possibilità di fuga (vedi complemento). Le vie di fuga non devono presentare nessun ostacolo come restringimenti, scalini e dislivelli.
- Illuminazione
I canali per condotte in cui poter passare devono essere illuminati sufficientemente. Per le gallerie lunghe, l'illuminazione deve poter essere accesa entro adeguate distanze. In caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale deve entrare automaticamente in funzione un’illuminazione d'emergenza (più info).
- Pericolo di inondazione e di acqua freatica
Se esiste un simile
pericolobisogna predisporre adeguati dispositivi d'allarme.