Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07209.jsonl.gz/1052

Marquage des conducteurs dans les anciennes installations
Nous sommes un gestionnaire du réseau de distribution et nous effectuons des contrôles sporadiques selon OIB. Dans une installation que j’ai vérifiée, l’installateur électricien a remplacé la distribution principale. La nouvelle distribution a maintenant abouti à un mélange de marquages différents des conducteurs (couleurs). Dans les installations existantes, les couleurs rouge, vert, bleu, jaune (N) et jaune-rouge (PE) ont été posées. Comment les conducteurs doivent-ils être marqués lorsqu’ils se croisent, de sorte qu’une confusion peut être exclue ? A mon avis, le conducteur polaire, le conducteur neutre ainsi que le conducteur de protection devraient être marqués avec les nouvelles couleurs selon HD 308. Peut-on le demander, qu’en pensez-vous ?
Cette question se posera tôt ou tard dans toutes les installations existantes. En cas d’extension, les nouvelles couleurs de conducteur seront automatiquement ajoutées. Dans la NIBT, l’on retrouve sous <ip-pii> B+E ce qui suit : si dans une installation existante, un conducteur neutre marqué en jaune est connecté à un conducteur neutre bleu, le conducteur neutre bleu doit être marqué en jaune à la jonction. Nous connaissons ces exigences depuis longtemps, car intervertir un conducteur neutre avec un conducteur polaire (maintenant conducteur de phase) peut avoir des conséquences désastreuses dans les installations avec mise au neutre selon le schéma 3. Une telle permutation met le contact du conducteur de protection des prises sous tension. L’interversion de conducteurs de phase ne provoque pas immédiatement une perte de protection personnelle dangereuse. C’est pourquoi la NIBT ne s’exprime pas sur le marquage des conducteurs de phase de couleurs différentes. Il appartient à l’expert de distinguer les couleurs des conducteurs de phase utilisées par nos prédécesseurs et de les connecter correctement.