Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03307.jsonl.gz/1702

Bei neuen Bauten muss stets geprüft werden, ob eine Raumkühlung notwendig oder erwünscht ist. Letzteres trifft beispielsweise regelmässig bei Dienstleistungsbauten zu, nicht hingegen bei Wohnbauten. Die Begriffe "notwendig" und "erwünscht" sind der Norm SIA 382/1, Ausgabe 2007, entnommen (vgl. Ziff. 8 der Vollzugshilfe EN-2, Wärmeschutz von Gebäuden). Danach werden für die Beurteilung, ob eine Kühlung notwendig ist, die internen Wärmequellen und die vorhandenen Möglichkeiten zur mechanischen Lüftung oder zur Fensterlüftung berücksichtigt. Für die Bestimmung der internen Wärmequellen ist die tatsächliche Wärmeabgabe von Personen, Geräten und Beleuchtung massgeblich.
Gilt eine Kühlung als notwendig oder erwünscht, muss der Sonnenschutz automatisch gesteuert und windfest sein. Es sind grundsätzlich alle elektronisch steuerbaren Sonnenschutzvorrichtungen zugelassen. Die automatische Steuerung erfolgt abhängig von den Bestrahlungsverhältnissen, zumindest aber fassadenweise. Individuelle Steuerungen der einzelnen Fenster durch die Raumnutzenden sind weiterhin möglich. Der Sonnenschutz ist frei wählbar, so dass auch bei aktiviertem Sonnenschutz bei Tageslicht gearbeitet werden kann (z.B. können Lamellenstoren so gewählt und gesteuert werden, dass sie ganz oder nur in einem Bereich horizontal gestellt werden können).