Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03540.jsonl.gz/1691

Der nutzbare Speicherbereich für S7-SPS von Siemens oder S7-kompatiblen Geräten die das S7-ISO TCP Ethernet-Protokoll beherschen ist am SCADA-Server aktuell auf das lesen und schreiben von Datenbausteinwerten beschränkt.
Im SCADA-Editor for S7_1XXX welcher das HMI direkt auf dem WebServer der SPS ablegt gibt es keine bekannten Beschränkungen im Bezug auf nutzbare Datenpunkte
Mit Stand vom 15.02.2020 ist der im SCADA-Server verwendbare Speicherbereich wie folgt anzulegen:
Bitte beachten Sie: Es kann jeder beliebige Datenbaustein verwendet werden der folgende Eigenschaften aufweist:
Bei Verwendung des SCADA-Editor für SCADA-Server:
- Optimierte Datenbaustein ist deaktiviert
- In den Hardwareeigenschaften ist die allgemeine PUT-GET-Freigabe erteilt
- Die Variablen im Datenbaustein sind für den SCADA-Editor verständlich (abgelichener PPO-Datentyp und Datenbaustein Datentyp)
Bei Verwendung des SCADA-Editor for S7_1XXX:
- Der Datenbaustein darf mit optimierung Angelegt sein
- Es gibt keine Einschränkung im Bezug auf Datenadresse und Datentypen (Es können auch %I, %O und %M verarbeitet werden)
- Es ist zwingend notwendig alle Variablen namentlich anzusprechen, da der Siemens-WebServer direkt und nameltich auf die Userapplikation und dessen Speicherbereich zugreift.