Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03389.jsonl.gz/1667

Alle Geräte werden in einer Busstruktur (Linie) angeschlossen. In einem Segment können bis zu 32 Teilnehmer (Master, Slaves oder Repeater) zusammengeschaltet werden. Die Regeln für Stichleitungen sind ein zu halten.
Jedes PROFIBUS Segment muss am Anfang und Ende abgeschlossen werden und darf auf keinen Fall irgendwo dazwischen einen Busabschluss aufweisen. Einige PROFIBUS Geräte haben eingebaute Busabschlüsse, die ein und ausgeschaltet werden können. In diesen Fällen ist es wichtig, dass diese Busabschlüsse ausgeschaltet sind. Es ist ein häufiger Fehler, dass gleichzeitig der Busabschluss im Stecker und im Gerät eingeschaltet sind! Dieser doppelte Abschluss führt zu einem falschen Abschluss und somit zu Reflexionen.
Es ist wichtig, dass an einem Segment in den richtigen Steckern die Abschlüsse ein und ausgeschaltet sind. Aus diesem Grund werden hier die Regeln an ein paar Beispielen ausführlich erläutert:
Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz von LWL-Konverter.