Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02942.jsonl.gz/10

W ostatnich latach świat pomp ciepła i klimatyzacji został zrewolucjonizowany przez nowy gaz o nazwie R32, który zastępuje R410A. Zobaczmy różnice między tymi dwoma gazami chłodniczymi i co czyni R32 dobrym kandydatem do zastąpienia R410A.
Oto główne różnice pomiędzy dwoma gazami R32 i R410A:
|R32||R410A|
|*PRG 675||GWP 2087,5|
|Czysty gaz||Mieszanka 50% R32 + 50% R125|
|lekko łatwopalny (A2L)||nie sklasyfikowany jako palny (A1)|
|najtańszy||droższy|
|nieco lepsze wyniki||mniej wydajny|
*Potencjał globalnego ocieplenia (charakteryzuje siłę oddziaływania gazów cieplarnianych)
Zobaczymy, że oba mają swoje zalety i wady, ale że europejskie rozporządzenie dotyczące F-gazów wybrało ograniczenie GWP na przyszłość, tak jak wybrało rezygnację z HCFC i R22 w tamtym czasie.
1. R410A ma GWP 3 razy większe niż R32
Wskaźnik GWP dla R32 w przedziale 550-675 jest 3 razy niższy niż dla R410 wynoszący 2087,5.
GWP to potencjał globalnego ocieplenia. Umownie wyraża się go w "ekwiwalencie CO2", a GWP CO2 wynosi 1.
Dla przypomnienia, istnieją 3 rodzaje gazów chłodniczych:
- CFCs
- HCFCs
- HFCs
Pierwszym krokiem było podpisanie przez 65 krajów Protokołu Montrealskiego w 1987 roku, zrewidowanego w 1990 roku, który sygnalizował rezygnację z CFC bardzo niebezpiecznych dla warstwy ozonowej. Na przykład R11 i R12 to CFC o GWP wynoszącym 4600 i 10900 🤦♂️. Początkowo planowany na rok 2000, zakaz CFC został przyspieszony do 31.12.1995 r..
Gazy te są następnie zastępowane przez czynniki HCFC, takie jak R22. Są one ogólnie mniej szkodliwe dla środowiska, mają średnio niższe współczynniki GWP. Przewaga HCFC nad CFC polega na tym, że ich ODP jest znikomy (Ozone Depletion Potential = wskaźnik charakteryzujący potencjał zubożenia warstwy ozonowej). R22 jest stosowany w wielu przemysłowych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje zakaz stosowania HCFC. Maszyny muszą być serwisowane wyłącznie przy użyciu gazu z recyklingu. A od 1 stycznia 2015 r. zabronione jest stosowanie lub wprowadzanie na rynek jakichkolwiek HCFC, nawet tych pochodzących z recyklingu. Koniec z HCFC.
Po tym nastąpiło pojawienie się gazów fluorowanych HFC, które nie mają cząsteczek chloru, niższy GWP (z wyjątkiem R410A, który ma wyższy GWP niż R22), ale przede wszystkim zerowy ODP. Gazy te to R134A, R410A lub R407C. R410A jest nadal stosowany w wielu dzisiejszych najnowocześniejszych maszynach, ale jest zastępowany przez najnowszego ulubieńca F-Gas, R32.
Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące F-gazów, czyli n°517/2014 obowiązująca od 01.01.2015 r. ma ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych o 80 do 95% do 2050 r. w porównaniu z danymi z 1990 r. Ostatecznym celem jest ograniczenie wzrostu temperatury globalnej do maksymalnie 2°C.
Konkretnie w odniesieniu do pomp ciepła i klimatyzatorów, zakaz zawarty w tym rozporządzeniu 517/2014 dotyczy systemów klimatyzacji typu bi-block, które zawierają mniej niż 3 kg gazów o GWP większym niż 750, wszystkie do 1 stycznia 2025 r.
Klimatyzatory odwracalne przeznaczone do indywidualnego budownictwa mieszkaniowego są bezpośrednio objęte zakazem, ponieważ zazwyczaj zawierają mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego. Następnie różne pompy ciepła na rynku będą musiały również ewoluować w następstwie tego zakazu, ponieważ niektóre zawierają mniej niż 3 kg czynnika R410A, którego GWP wynosi znacznie powyżej 750.
Jako przykład, oto ładunek czynnika chłodniczego w niektórych znanych referencjach pomp ciepła:
|Model pompy ciepła||Typ płynu||Obciążenie płynne (kg)|
|Daikin Altherma 3 H HT||R32||4.2|
|AQUAREA WYSOKA WYDAJNOŚĆ|
DUET "WSZYSTKO W JEDNYM
|R410A||1.2 à 2.55|
|NIBE F2120-8 do 20||R410A||2.4 à 3|
|Alfea Extensa Duo 5 do 10||R410A||1.1 à 1.8|
|Alfea Extensa Duo 5 do 10||R32||0.97 à 1.63|
2. R410A jest mieszaniną, podczas gdy R32 jest czystym
W rzeczywistości R32 jest już obecny w R410A, który jest mieszaniną samego R32 w temperaturze 50% i R125 w temperaturze 50%. R32 ma zatem tę samą klasę toksyczności co R410A: tj. jest klasyfikowany jako nisko toksyczny.
3. R32 jest lekko palny, R410A nie jest
Wadą R32 w porównaniu do R410A jest jego klasa palności i toksyczności wg. NIOSH. R32 jest klasyfikowany jako A2L, co oznacza, że jest mało toksyczny, ale lekko palny.
Nie jest to świetna wiadomość, ponieważ planuje się, że będą one instalowane w indywidualnych mieszkaniach lub ERP.
Jednak po zmianie art. CH 35 zarządzenia z dnia 25 czerwca 1980 r. zarządzeniem z dnia 10 maja 2019 r. możliwe jest stosowanie przez ERP kat. 1 do kat. 4 płynów łatwopalnych pod warunkiem wdrożenia szeregu środków kontrolujących ryzyko.
4. R32 jest tańszy niż R410A
R32 jest dostępny na rynku w cenach o około 20% niższych niż R410A.
od około 10 kg, w butlach, R32 kosztuje 20 € / kg, podczas gdy R410A kosztuje więcej jak 25 € / kg
Oto przykład ze sklepu internetowego: refrigerantboys.com
5. R32 jest bardziej wydajny przy tej samej mocy
Według badanie przeprowadzone przez Center for Environmental Energy Engineering, University of Maryland, USA, opublikowane w 2013 r.Zastosowanie R32 w cyklu termodynamicznym ma wyższą wydajność 10% i wyższy COP 9% w porównaniu do tego samego cyklu z R410A.
R32 jest zatem doskonałym kandydatem do zastąpienia R410A w zastosowaniach w klimatyzacji i pompach ciepła
R290: inny naturalny gaz chłodniczy, który zastępuje R410A
Mówimy dużo o R32, który, co prawda, jest już obecny w wielu pompach ciepła nowej generacji kilku marek, w tym Daikin czy Atlantic, ale inne marki, takie jak szwedzka NIBE czy niemiecka Vaillant, ale także Wolf czy Dimplex, wybrały jeszcze czystszy gaz. Jest to gaz, który dobrze znamy, bo jest to R290, znany również jako propan.
Jest to gaz płynny, który jest bardzo odporny na zimno, ale przede wszystkim jest znacznie mniej szkodliwy dla warstwy ozonowej niż HFC, ponieważ jego GWP lub PRG wynosi 3, a ODP 0. NIBE, Vaillant, Wolf i Dimplex, wszyscy Europejczycy, dokonują więc wyboru na rzecz środowiska, ale jest pewien problem.
Rzeczywiście, ten gaz, który jest bardzo interesujący z ekologicznego punktu widzenia (i ekonomicznego, ponieważ w chwili pisania tego tekstu jest wart mniej niż 2 euro za kg), jest niestety jeszcze bardziej łatwopalny niż R32, ponieważ jest sklasyfikowany jako A3, czyli wysoce łatwopalny, zgodnie z normą NIOSH wspomnianą powyżej, a zatem wymaga podjęcia większych środków ostrożności.
Jest jeszcze Stiebel Eltron, wielki niemiecki specjalista od pomp ciepła, który zdecydował się na stosowanie R454C w swoich HPA od 01.01.2021. Gaz ten ma GWP na poziomie 148 oraz doskonałe właściwości termodynamiczne pozwalające, podobnie jak R290, na stosowanie wysokich temperatur do 75°C.
Wniosek
R32, jako HFC nowej generacji, ma wiele zalet, które uzasadniają jego zastosowanie w celu zastąpienia R410A. Jego główną wadą jest łatwopalność, co zmusza producentów urządzeń do wdrożenia wzmocnionych środków ochronnych w celu uniknięcia pożaru i wszelkich wynikających z niego katastrof. Japońscy i francuscy producenci wybrali R32.
Strona europejska preferuje jednak R290 lub propan, ponieważ jest on bardziej przyjazny dla środowiska, ale też bardziej palny. Jego właściwości termodynamiczne są bardzo dobre i zbliżone do właściwości gazu, który był powszechnie stosowany w swoich czasach, czyli R22, co cieszy producentów.
Badania stale postępują i już teraz bada się nowe gazy, które mogą być lepsze od R32 lub R290, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone. Należą do nich DR-55 i DR-5A, które są mieszankami HFO HFC. Te dwa miałyby podobną wydajność do gazu bazowego R410A i miałyby znacznie mniejszy wpływ na środowisko. W rzeczywistości możliwe gładkie kandydatów, które są badane w celu zastąpienia R410A HFC są pokazane w tym obrazie poniżej, ale na razie dwa najbardziej poważne wydają się być DR55 i DR5A. Teraz ten DR55 nie jest tak nowy, bo został ujawniony przez firmę Chemours w 2015 roku na szczycie w Jokohamie. Ale to badanie poważnie ocenił możliwość, że zastąpi on R410A i będzie rywalem dla R32.
Przeczytaj więcej artykułów na temat pomp ciepła :
Po ukończeniu studiów z zakresu inżynierii mechanicznej, Julian wkroczył w świat inżynieria klimatyczna w 2009 roku. Po zbudowaniu swojego doświadczenia w wentylacjaa następnie w ogrzewanie producentów pochodzenia niemieckiego, został przedsiębiorcą w energie odnawialne a w szczególności specjalista ds. pompa ciepła oraz panele słoneczne systemy fotowoltaiczne dlasiedlisko indywidualny.