Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03647.jsonl.gz/1041

Der 2-stufig biologischen ARA fliessen 220 l/s (2 QTW) zu, der Rest (1’150 l/s) wird abgetrennt und ins Regenklärbecken geleitet, wo das Abwasser mittels Siebrechen mechanisch gereinigt wird. Die Beckenreinigung und Entleerung erfolgt nach dem Regenereignis mittels vier automatisch gesteuerter Airjets und einer Entleerungspumpe.
Das Abwasser gelangt nach Passieren der vorgeschalteten Einlaufbauwerke (Schneckenpumpwerk, Feinrechen, Öl-Sandfang) in das Belebungsbecken der 1. Stufe. Der benötigte Sauerstoff wird mittels Drehkolbengebläse eingebracht. Das sich im Belebungsbecken bildende Wasser-/ Schlamm-Gemisch fliesst in das nachgeschaltete Nachklärbecken der ersten Stufe. Der sedimentierte
Schlamm wird mit einem Saugräumer in den Rücklaufschlammkanal gefördert und gelangt von dort in das Belebungsbecken zurück. Das 1-stufig gereinigte Abwasser gelangt über die Überlaufrinnen via Düker in das Belebungsbecken der zweiten Stufe. Die Betriebsweise der zweiten Stufe erfolgt prinzipiell analog der ersten Stufe, mit dem Unterschied, dass die Schlammkonzentration im Belebungsbecken der zweiten Stufe bedeutend niedriger gehalten wird, die Sauerstoffkonzentration aber höher liegt. Die Belebungsbecken erste und zweite Stufe sind mit einer feinblasigen Tiefenbelüftung ausgerüstet. Die Belüftungseinrichtungen werden vollautomatisch betrieben. Die Steuerung des Sauerstoffeintrages erfolgt mittels O2-Messsonden.