Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07224.jsonl.gz/718

Service de mesure de l'ozone dans l'air
Si vous ne désirez pas acheter de détecteur, nous mesurons la concentration d'ozone pour vous!
Nous intervenons rapidement partout en Europe et Afrique du Nord.
Un ingénieur qualifié est à votre disposition, muni d'un analyseur à absorption d'UV, pour:
Le fait que les mesures soient faites non par un opérateur mais par un ingénieur avec une large expérience aussi de conception de système d'ozonisation assure un déroulement rapide des mesures: notre ingénieur peut s'appuyer sur son expérience pour commencer les recherches par les systèmes ou éléments qui sont le plus souvent des sources de fuites d'ozone.
Exemples de travaux réalisés
Exemple 1: recherche de fuite dans station de potabilisation de l'eau
La concentration dans l'air ambiant était trop élevée. Un détecteur d'ozone a été utilisé pour identifier la fuite en quelques minutes: il s'agissait d'un problème d'étanchéité au niveau de l'axe d'une vanne d'une conduite transportant de l'eau ozonée.
Exemple 2: haute concentration d'ozone dans une pièce
Dans une installation industrielle de purification de l'eau, la concentration d'ozone dans l'air ambiant était anormalement élevée. Des mesures sur place montrèrent que cela était dû à de l'ozone sortant de l'extracteur de condensant avant le destructeur d'ozone et aussi au fait que la concentration d'ozone en aval du destructeur d'ozone était trop élevée. Outre la détection de ces 2 sources d'ozone, l'ingénieur de ozone.ch a pu éliminer immédiatement une des 2 sources en modifiant les réglages du destructeur d'ozone, et recommander les mesures à prendre pour éliminer l'autre source d'ozone.
Exemple 3: recherche de fuites d'ozone dans une piscine publique
Une installation d'ozonisation n'était pratiquement jamais utilisée car chaque mise en service déclenchait une alarme "fuite d'ozone" dans le local technique de la piscine. Nous avons identifié les fuites et définit les mesures à prendre pour les supprimer.
Prix
Sur demande.
Pour fixer un rendez-vous ou pour un devis, contactez-nous.
ozone.ch Suisse
Chemin des Aulnes 1
CH-2400 Le Locle
Tél : +41 (0)32.841.77.55
Fax : +41 (0)32.841.77.57
ozone.ch France
30 rue Auguste Piccard
Technoparc du Pays de Gex
F-01630 Saint-Genis-Pouilly
Tél : +33 (0)<ip-pii>.13
Fax : +33 (0)<ip-pii>.14
horaires d'ouverture:
lundi-vendredi
8.00 - 17.30 heures