Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03291.jsonl.gz/1617

1.5 Heizleistungsbedarfadmin2020-08-28T08:24:52+02:00
Im Rahmen einer Vorstudie oder des Vorprojektes ist eine Abschätzung des Heizleistungsbedarfes erforderlich, da eine detaillierte Berechnung nach [EN 12831] erst später durchgeführt wird.
Im Rahmen einer Vorstudie oder des Vorprojektes ist eine Abschätzung des Heizleistungsbedarfes erforderlich, da eine detaillierte Berechnung nach [EN 12831] erst später durchgeführt wird.
2.4.1 Funktionsweise der Kompressions-Wärmepumpe Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, welche unter Aufwendung von Arbeit der Umgebung Wärme entzieht und diese dann auf einem höheren Temperaturniveau zu Heizzwecken wieder abgibt. Die abgegebene Heizwärme ist dabei ein Mehrfaches der aufgenommenen Arbeit. Innerhalb der Maschine zirkuliert ein Arbeitsmedium, das Kältemittel (Bild 2.16). Durch Verdampfung des Kältemittels wird im [...]
Den Temperaturhäufigkeitsdiagrammen [SIA 2028] kann die Zeit entnommen werden, während welcher die Aussenlufttemperatur in den Nacht- und Tagstunden einen bestimmten Wert über- bzw. unterschreitet. Wenn das Ganztagesmittel interessiert, ist eine mittlere Kurve m hineinzuzeichnen und der abgelesene Stundenwert zu verdoppeln (Bild 11.1). Bild 11.1 Summenhäufigkeitskurven der Temperatur, schweizerisches Mittelland Beispiel 1: Wie viele Stunden im [...]
11.8.1 Was ist eine physikalische Grösse? Eine physikalische Grösse ist das Produkt aus einem Zahlenwert und einer Einheit [SIA 2025]: Wählt man eine xmal so grosse Einheit, so verkleinert sich der Zahlenwert auf den xten Teil. Das Produkt aus Zahlenwert und Einheit bleibt unverändert. Beispiel: Länge L = 30 cm = 0,3 m Einheiten des [...]
A Abbrand, oberer, unterer Abgasanlage Abgasleitung Abgastemperaturdiagramm Abgasverlust Abgleich, hydraulischer Ablaufsicherung, thermische Abluft Abluft-Wärmepumpen Absenkoptimierung Absorptions-Kältemaschine Abwärmenutzung Abwasser-Wärmerückgewinnung Adaptation Ähnlichkeitsgesetz Akkommodation Anergie Anlagekennlinie Arbeitszahl Aufheizleistung Ausdehnungsgefäss Ausgleichszeit Auslastung Aussenleiter Ausstossleitung Ausstosszeit Ausstrahlungswinkel B Bedarfsnachweis Klimaanlagen Beimischschaltung Beleuchtungsgüte Beleuchtungsleistung Beleuchtungsstärke Beleuchtungswirkungsgrad Bereitschaftsverlust Beschattungseinrichtung Betonkern-Aktivierung Betrieb, gleitender Betriebsoptimierung Betriebspunkt Bilanzgrenze bivalent-alternativ bivalent-parallel Blendung Blindleistung Blockheizkraftwerk Brandschutzklappen Brenner [...]