Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03551.jsonl.gz/484

1. Stufe = Abhängigkeit des USV-Ausganges vom Netz.
Es werden drei Arten des USV-Ausganges in Abhänigkeit des Netzes unterschieden.
VFI / Voltage+Frequency Independent (USV-Ausgang ist unabhänig vom Netz) d.h. die Ausgangsspannung ist unabhängig von allen Änderungen der Netzspannungsamplitude.
VI / Voltage Independent (USV-Ausgangsfrequenz ist abhängig von der Netzfrequenz) d.h Fehler der Netzspannungsamplitude können in Grenzen ausgeregelt werden: - Spannungsamplitude etwa +/-20%, - Zeitfenster: Netzstörungen bis ca. 8ms werden von der Regelung nicht unterdrückt.
VFD / Voltage+Frequency Dependent (USV-Ausgang ist abhängig vom Änderungen der Netzspannung und der Netzfrequenz)