Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07118.jsonl.gz/85

Pour les groupes d'appareils et la distribution vers les étages, on enregistre dans les bases de calcul une perte de charge de 100 kPa. En outre, il existe dans le secteur sanitaire une convention selon laquelle, en raison de l'interchangeabilité, les conduites en matière synthétique de da 25 mm ne sont pas posées dans des dalles de béton.
Lorsqu'aucune valeur n'est mentionnée dans les tableaux pour 15 m, cela signifie que pour une conduite en matière synthétique de da 20 mm la perte de pression de 100 kPa est dépassée.
Il appartient au concepteur ou à l'installateur de juger s'il est raisonnable de générer des pertes de pression supérieures à 100 kPa dans une conduite de jardin de da 20 mm raccordée à la pression du réseau.