Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07177.jsonl.gz/468

Le parafoudre de type 1 + 2 est conforme aux exigences maximales en matière de capacité de décharge du courant de foudre selon la norme NF C15-100 et aux exigences de la norme CEI NF EN 62305 en en fonction du niveau de protection NPF I/II. Le raccordement en série, par ex. avec la STAK 25, permet de réaliser facilement le câblage en série.
Prévention des déclenchements intempestifs des fusibles ou disjoncteurs du système
L'infrastructure de l'alimentation principale et de l'alimentation du système est protégée par des parafoudres combinés de type 1 + 2 éprouvés. Les parafoudres combinés DEHN se caractérisent par une capacité d'extinction et de limitation du courant de suite extrêmement élevée, évitant ainsi le déclenchement intempestif des fusibles ou disjoncteurs du système qui déconnecteraient les stations. Il en résulte une disponibilité extrêmement élevée de l'installation.
Utilisation universelle - quel que soit le système électrique
DEHNvap CSP a été spécialement conçu pour les stations de radio- téléphonie mobile. Ce parafoudre peut être utilisé de manière universelle, quel que soit le système électrique. Grâce à son circuit intégré 3+1, il protège de manière fiable les schémas de liaison à la terre : TN-S et TT.