Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01048.jsonl.gz/149

Istruzioni di servizio - Stazione di separazione e sicurezza AB2
261.0.098 / V1
4 Messa in servizio della stazione di separazione e sicurezza
La messa in servizio può essere effettuata da un professionista della tecnica idrosanitaria seguendo le istruzioni di seguito riportate.
In alternativa, il Servizio d’assistenza della
- Svitare la vite di riempimento nella parte superiore della pompa.
- Riempire la pompa con acqua fino a quando l’acqua nel serbatoio non fuoriesce (ca. 1 litro).
- Alla prima messa in servizio e a ogni messa in servizio successiva, prima di essere inserita la pompa deve essere completamente riempita con acqua.
- Riavvitare la vite di riempimento e chiuderla ermeticamente.
- Aprire la valvola inclinata sul raccordo dell’acqua potabile (1).
Nota
Danni materiali dovuti a riempimento insufficiente
Il funzionamento a secco può causare difetti di tenuta della pompa.
- Il recipiente di raccolta si riempie.
- La pompa si avvia.
- La pressione massima viene ripristinata e la pompa si disattiva nuovamente dopo ca. 15 secondi.