Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07009.jsonl.gz/471

CCT- Centrale de Chauffe par Thermopompes
Les collaborateurs de ce groupe s’occupent de la gestion de la Centrale de Chauffe, de la Station de Pompage (SPP), de la distribution de l’eau industrielle et de la distribution des énergies de chauffage et de refroidissement.
La production de chaleur est assurée par deux thermopompes alimentées en eau du lac depuis la Station de Pompage des Pierrettes et de deux turbines à gaz.
Sont alimentés en énergie de chauffage :
- tous les bâtiments de l’EPFL
- le quartier des Triaudes
- les locaux du TSOL
- les locaux de Swisscom (ECBL).
Sont alimentés en énergie froide :
- tous les bâtiments de l’EPFL
- les bâtiments de l’UNIL.
Durant toute l’année, la Centrale de Chauffe et la Station de Pompage (SPP) demandent un suivi régulier.
Equipement de la Centrale de Chauffe:
Machines:
- deux thermopompes d’une puissance thermique de 4.0 MW
- deux turbines à gaz d’une puissance de 3.0 MW électrique et de 5.5 MW thermique.
Réseaux hydrauliques:
- un réseau moyenne température (MT) alimentant les bâtiments de la 1ère étape et délivrant une température de départ glissante allant de 28°C par 16°C ext. à 65°C par -10°C ext.
- un réseau basse température (BT) alimentant les bâtiments de la 2ème étape et délivrant une température de départ glissante allant de 26°C par 16°C ext. à 50°C par -10°C ext.
- un réseau de circulation interne entre les thermopompes et l’accumulateur de chaleur basse température
- un réseau de circulation interne entre les récupérateurs de chaleur et les accumulateurs de chaleur haute température.
Pour plus d’informations sur la Centrale de Chauffage, une série de schémas donne les principes de fontionnements.