Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01945.jsonl.gz/69

Havadan suya ısı pompası veya havadan havaya ısı pompası hakkında bilgi arıyorsunuz ve muhtemelen dış havadan gelen ısıyı yakalayacak dış ünitenin ideal konumunu merak ediyorsunuz.
Gerçekten de enstalasyonun merkezi unsurudur:
- O sizin enerji̇ tasarrufu Havadaki serbest kalorileri yakalayarak.
- Aşağıdakiler nedeniyle potansiyel olarak sorunlara neden olabilecek bir durumdur ESTETİK.
- Bu, başınızı yasalarla derde sokabilecek bir durumdur gürültü yüzünden Ya makine kalitesiz olduğu için ya da komşulara olan mesafeleri hesaplamayı veya yankılanmayı hesaba katmayı unuttuğunuz için, yarattığı sesin net bir resmini oluşturmak mümkün değildir.
Bu nedenle, mükemmel konumu seçme konusunda dikkatlice düşünebilirsiniz.
Ancak bu konum birçok faktöre bağlıdır ve her durum için farklı olacaktır. Bu makalenin geri kalanında göreceğimiz şey de budur.
Dış ünite kurulumunuzu geliştirmenize yardımcı olacak iki küçük ipucu almak için sonuna kadar kalın.
Isı pompasının dış ünitesi VE mahalle kısıtlamaları
Komşular genellikle bir ısı pompası ısıtma projesinden zorla vazgeçilmesinin birincil nedenidir ve bu bazen hem fiziksel hem de zihinsel olarak size zarar veren yıllarca süren davalarla sonuçlanır. Biz bunları yaşadık, gördük ve bunlardan kaçınmak için önceden plan yapmanın sizin yararınıza olacağını söyleyebiliriz.
Mülk sınırlarına olan mesafe
Her ne kadar bazı ülkeler ısı pompası kurulumu için komşu mülk sınırlarından mesafe tavsiye etse de, örneğin Almanya'da 3 metre, Fransa veya İsviçre'de 20 metre tavsiye edilse de, üretilen gürültü norm dahilinde kaldığı sürece mesafe sorunu gerçekten merkezi değildir.
Bunun yerine, en yakın komşularınızın ilk oturma odası penceresine ulaşan gürültüye odaklanın. Gürültüyü azaltmak için mesafe mümkün olduğunca değiştirilmelidir.
Bir dış mekan ısı pompası ünitesi kurulurken komşularla ilgili gürültü seviyesi
Fransa'da ortam gürültüsünden sapmalara saygı gösterilmesi zorunludur. Gün boyunca, yerleşim bölgenizdeki ortam gürültüsünün 5dBA'dan fazla üzerinde gürültü üretmek yasaktır ve geceleri bu 3dBA'ya düşer. (halk sağlığı kanununun R. 1336-7 maddesi)
İsviçre'de inşaat ruhsatı alabilmek için gürültü formuna uyulması gerekmektedir. Bu, ısı pompasının standarda uygun olduğunun garantisidir. 55dBA gündüz ve 45dBA gece aşılmamalıdır. Sonuç bu sayfa üzerinden simüle edilebilir https://www.fws.ch/fr/cercle-bruit/
Diğer ülkelerde herhangi bir düzenleme yoktur, ancak sorunlardan kaçınmak için mümkünse yaklaşık 20 metre uzakta durulması tavsiye edilir.
Isı pompası dış ünitesi VE estetik / pratik hususlar
İster kendi eviniz olsun ister bir apartman dairesinde yaşıyor olun, estetik genellikle sizin ve komşularınızın bir numaralı endişesidir.
Bahçenizin ve evinizin görsel çevresinin korunması
Ne de olsa hiç kimse davetsiz bir misafirin küçük cennet köşesinin ahengini bozmasını istemez. Bu nedenle, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için 3 ipucu paylaşıyoruz:
- Dış üniteyi iki koşul altında bitkilerle gizleyebilirsiniz: a) Ünitenin önündeki hava akışını engellemeyin. b) Bakım için yer bırakın
- Klima kapakları veya ısı pompası kapakları olarak adlandırılanları da kullanabilirsiniz. Bunlar, ısı pompasının dış ünitesini örten ve böylece görünümden gizleyen ahşap kafeslerden veya ahşap barınaklardan oluşur. Malzemeyi evinizin cephesine göre seçebilirsiniz. Bir dağ evi daha kolay ahşap tercih ederken, beyaz bir şehir evi beyaz metal bir görünüm tercih edecektir.
- Dış üniteyi mümkün olan en göze batmayan yere yerleştirin ve akustik rahatsızlığı önlemek için komşulardan doğru mesafeyi koruyun.
Transit bölgelerden kaçınmak
- Dış ünitenin yayaların veya aile üyelerinin bulunduğu alanlardan uzağa yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bu izin verecektir :
- Oyun oynayan bir çocuktan, bir yayadan veya bir arabadan kaynaklanan ve davaya yol açabilecek kazara bir darbeyi önlemek için. Asla bilemezsiniz.
- Isı pompasına zarar verebilecek titreşimlerden kaçının
2. Buna ek olarak, beton bir döşeme dökmeyi veya bu mümkün değilse ısı pompasını, dış ünitenizi su baskınlarından veya diğer şoklardan koruyacak büyük titreşim önleyici bloklar olan büyük ayaklar üzerine kurmayı düşünmelisiniz.
3. Makinenin yanında sık sık yürümekten kaçınırken, özellikle bakım yapmak için geçecek olan teknisyen için erişimin kolay olması önemlidir. Ayrıca, iyi bir hava sirkülasyonu ve optimum çalışma sağlamak için makinenin etrafındaki alan da önemlidir. Bu bağlamda, aşağıdaki hususlardan bahseden bir makale yazdık Isı pompasının dış ünitesi ile evinizin duvarı arasındaki mesafeMakineniz binanın ön tarafına yerleştirilmişse, "binanın önü" seçeneğini kullanmanız mümkündür.
Havadan Suya veya Havadan Havaya ısı pompasının dış ünitesi için hava durumu ve yönlendirme hususları
Dış ünite sürekli olarak doğanın bazen zorlu koşullarına maruz kaldığından, yatırımınızın geri dönüşünü veya enerji tasarrufunuzu en üst düzeye çıkarmak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.
Dış ünitenin hava koşullarından korunması (kar veya don)
Ülkenize veya bölgenize bağlı olarak iklim büyük farklılıklar gösterebilir. Başlıca 5 nedenden dolayı dış üniteyi kar ve dondan korumak önemlidir:
- Evaporatör üzerinde normal çalışmayı engelleyen bir buz tabakası oluşmasını önleyerek performansını korursunuz
- Zorlu koşullar nedeniyle korozyona ve parçaların aşınmasına daha az maruz kaldığı için makinenin ömrünü uzatırsınız.
- Kar nedeniyle fan tıkanması veya zayıf yoğuşma suyu drenajından kaynaklanan diğer arızalar gibi çok fazla arızayı önlersiniz
- Bakım yapmak daha kolaydır ve uzun vadede pahalı parçaları değiştirmek zorunda kalma olasılığınız daha düşüktür
- Daha güvenlidir: donmuş yoğuşma suyu garaj yolunuzu buz pistine dönüştürebilir, çatıdan makinenin üzerine buz düşebilir ve makineyi kırabilir veya birini yaralayabilir.
Tüm bu nedenlerden dolayı, etrafında kar veya su birikmesini önlemek ve her durumda daha basit bir yoğuşma suyu drenajına sahip olmak için dış ünitenin yerden biraz daha yükseğe monte edilmesi tavsiye edilir.
İyi bir hava sirkülasyonu sağlarken ısı pompasını bir barınağın altına kurmak da mükemmel, ancak biraz pahalı olacaktır. Genellikle küçük bir çatısı olan ahşaptan yapılmış mini barınaklar görüyoruz.
Son olarak, özellikle soğuk mevsimde, dış ünitenin yanından geçerken durumunu kontrol edin ve gerekirse karı temizleyin, otomatik buz çözme mevcut değilse veya etkisizse elle buzunu çözün.
Dış üniteyi bölgenin hakim rüzgarlarından uzağa monte edin
Avrupa'nın birçok yerinde hakim rüzgarlar batı-güneybatıdan esmektedir, ancak bazı bölgelerde durum tamamen farklıdır. Bölgenizdeki rüzgar ne olursa olsun, küçük bir araştırma ve gözlem dış üniteniz için en korunaklı yeri bulmanıza yardımcı olacaktır.
Bu birkaç nedenden dolayı önemlidir:
- Güçlü rüzgarlar hava akışını bozduğundan ve ısı değişim kapasitesini azalttığından ısı pompasının verimliliğini düşürebileceğinden performansı optimize edin.
- Kuvvetli rüzgarlar makine bileşenlerini daha çabuk yıpratabilir ve bakım maliyetlerinizi artırabilir.
- Güçlü rüzgarlar makinede daha fazla titreşim gürültüsü anlamına gelebilir... böylece rahatsızlığı azaltmış olursunuz
Makinenizi rüzgardan, çitlerden, ağaçlardan, duvarlardan vb. korumak için doğal engelleri kullanabilirsiniz.
Son olarak, başka bir çözüm yoksa, güçlü bir rüzgara rağmen ısı pompasının iyi çalışmasını ve iyi enerji performanslarını sağlamak için bir rüzgar perdesi monte etmek mümkündür.
Buz çözme döngüsünü optimize etmek için ideal yönlendirme
Isı pompanız kuzeye mi bakıyor? İyi bir fikir mi? Cevap hayır. Başka seçeneğiniz yoksa tabii. Dış üniteyi güneye veya batıya yönlendirmek çok daha iyidir.
Buradaki fikir, donmuşsa eşanjörün doğal buz çözme işlemini teşvik etmek için maksimum güneş ışığından yararlanmaktır.
Ayrıca, ısı pompasının dış ünitesini bir çatının altına veya çok fazla gölge olan herhangi bir alana yerleştirmekten kaçınmak en iyisidir. Aslında bu, eşanjör üzerinde çok sık buz oluşmasına, performansın düşmesine ve dolayısıyla elektrik tüketiminin artmasına neden olur.
Elbette tüm modern ısı pompaları ya döngüyü tersine çevirerek ya da sıcak gazları bypass ederek bir buz çözme döngüsü ile donatılmıştır. Ancak yanlış konum nedeniyle sık sık donmayı önlemek için elinizden gelenin en iyisini yapmak daha iyidir.
Eğer yanlış bir yer seçtiyseniz ve bunu ilk sezondan sonra fark ettiyseniz, yönünüzü değiştirmek için hiçbir zaman geç değildir. Ancak bu biraz çalışma ve masraf gerektirebilir.
Dış ünitenin kurulumunu iyileştirmek için iki ipucu
Yarı açık oda
Çok iyi bir tavsiye, dış üniteyi kurmak için öncelikle yarı açık bir oda düşünmenizdir. Bu, ısı pompasını rüzgardan korumanızı sağlayacaktır. Bu oda bir garaj, tente ya da işinize yarayacak başka bir şey de olabilir. Ancak, havalandırma için bu odaya ızgaralar yerleştirmek anlamına gelse bile hava sirkülasyonunu sağlamak gerekecektir.
Isı pompası kuzeye maruz kalıyorsa alt izleyici veya ısıtma kablosu
Isı pompasını kuzeye monte etmekten başka bir çözüm bulamadıysanız, soğuk dönemlerde donma, düşük değişim ve performansa maruz kalırsınız.
Bu nedenle dış ünitenizin yoğuşma suyu tavasının altına bir izleyici yerleştirebilirsiniz. Bu, tavanın tabanını ısıtan ve böylece buz çözme işlemini hızlandıran bir elektrik direncidir. Böylece ısı pompası, hava soğuk olduğunda ve ısıtmaya gerçekten ihtiyaç duyulduğunda normal çalışmasına daha hızlı bir şekilde devam eder.
Birkaç üretici, ısıtma kablosu olarak da adlandırılan bu izleyicileri sunmaktadır. Delta Dore veya Raychem... tesisatçınız bunları en sevdiği toptancıda bulacaktır. Her birinin fiyatı 50 ila 200 Avro arasındadır.
Özet
Tüm bu tavsiyelerden sonra, acelesi olanların hepsini okuyacak zamanı olmayacağını düşündüm, bu nedenle burada ısı pompası dış ünitenizi İYİ bir şekilde kurmak için ipuçlarının tablo şeklinde bir özetini bulabilirsiniz:
|Tavsiye||Açıklamalar|
|1. Komşulara olan mesafelere saygı gösterin||Komşularla sorun yaşamamak için mesafe ve gürültü ile ilgili yerel düzenlemeleri dikkate alın.|
|2. Estetiği göz önünde bulundurun||Dış üniteyi gizlemek ve çevrenizin uyumunu korumak için bitkiler, klima kapakları veya gizli bir konum kullanın.|
|3. Transit bölgelerden kaçınmak||Kazaları ve titreşimleri önlemek için dış üniteyi kalabalık alanlardan uzağa kurun.|
|4. Kolay erişim sağlayın||Dış ünitenin bakım ve servis için kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.|
|5. Hava koşullarına karşı koruma||Dış üniteyi kardan, dondan ve diğer hava koşullarından korumak için yükseğe ve/veya bir barınağın altına monte edin.|
|6. Kendinizi hakim rüzgarlardan koruyun||Bölgenizdeki hakim rüzgarları göz önünde bulundurun ve dış üniteyi korumak için doğal bariyerler kullanın veya bir rüzgar perdesi kurun.|
|7. Optimum bir yönlendirme seçin||Güneş ışığından yararlanmak ve buz çözmeyi kolaylaştırmak için dış ünite güneye veya batıya bakmalıdır. Aşırı gölgeden kaçının.|
|8. İpucu: yarı açık oda||İyi bir hava sirkülasyonu sağlarken dış üniteyi rüzgardan korumak için yarı açık bir oda düşünün.|
|9. İpucu: alt izleyici||Özellikle kuzeye maruz kalıyorsa, dış ünitenin buzunun çözülmesini hızlandırmak için bir alt izleyici veya ısıtma kablosu takın.|
Julian, makine mühendisliği eğitiminin ardından i̇kli̇m mühendi̇sli̇ği̇ 2009 yılında. Sektördeki deneyimini geliştirdikten sonra Havalandırmave sonra da ısıtma Alman kökenli imalatçılar, o bir girişimci oldu yenilenebilir enerjiler ve özellikle bir uzman ısı pompası ve güneş panelleri için fotovoltaik sistemlerhabitat Bireysel.