Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05031.jsonl.gz/14

Las bombas de calor están diseñadas para proporcionar calor y agua caliente en su hogar, incluso durante los meses de invierno. Sin embargo, es habitual que estas bombas de calor experimenten problemas relacionados con la congelación cuando hace mucho frío.
En este artículo, veremos las razones por las que una bomba de calor se congela y le daremos algunos consejos para remediar la situación.
Por qué se congelan las bombas de calor
Las bombas de calor funcionan según el principio de la extracción de energía del aire ambiente (evaporación) y su posterior compresión para producir calor para su sistema de agua caliente.
Esta operación también provoca la condensación del vapor de agua presente en el aire exterior, que se transforma en agua líquida o escarcha en función de la temperatura exterior. Por tanto, es normal que una bomba de calor se cubra de hielo o escarcha en invierno.
Posibles causas de la congelación excesiva de una bomba de calor
- Sistema de descongelación defectuoso : Las bombas de calor disponen de un ciclo automático de descongelación para evitar una acumulación excesiva de hielo. Al invertir el ciclo, su bomba de calor se convierte en un acondicionador de aire durante el espacio de 10-15 minutos, calentando así el intercambiador de calor exterior y descongelándolo. Si el sistema de descongelación funciona mal, la bomba, y en particular el evaporador situado en la parte trasera de la unidad exterior, puede congelarse.
- Niveles de refrigerante insuficientes: La falta de refrigerante en el sistema puede dificultar el ciclo de desescarche porque no hay suficiente gas para calentar las aletas del intercambiador. El ciclo se invierte, pero no hay potencia suficiente para eliminar la escarcha, porque no se puede garantizar una temperatura superficial suficiente en el intercambiador de la unidad exterior.
- Termostato o sensores defectuosos : Los problemas con los termostatos o los sensores internos de la bomba de calor también pueden provocar la acumulación de hielo, ya que no lo detectan correctamente.
- Mala circulación del aire: Si ha colocado objetos voluminosos cerca de la bomba de calor, puede interrumpir la circulación del aire y favorecer la congelación. Así que asegúrese de no aparcar el coche demasiado cerca, ni colocar papeleras o barreras alrededor de la unidad, y por supuesto de Coloque la bomba de calor bien alejada de la pared.
¿Cómo resuelvo el problema de la congelación de una bomba de calor?
Antes de tomar cualquier medida para resolver este problema, es necesario asegurarse de que su bomba de calor no está simplemente ejecutando un ciclo de descongelación automática. Su sistema de control debería indicárselo si el ciclo está en marcha. Si este es el caso, espere un poco y el funcionamiento normal debería reanudarse después de unos minutos.
Puede que sienta la tentación de salpicar agua caliente sobre su bomba de calor con la manguera del jardín, pero no caiga en la tentación, ya sea agua caliente o fría, ya que podría dañar sus componentes eléctricos. A continuación le indicamos algunos pasos a seguir si sospecha que su bomba de calor se está congelando:
- Compruebe si la bomba de calor está en modo de desescarche.
- Inspeccione la ubicación de su bomba de calor para asegurarse de que no hay obstrucciones que impidan la circulación del aire.
- Consulte a un profesional para que compruebe los niveles de refrigerante del sistema y los ajuste si es necesario.
- Haga inspeccionar los termostatos y sensores defectuosos por un experto en bombas de calor y sustitúyalos si es necesario.
La congelación de las bombas de calor durante el invierno es un fenómeno común que puede llegar a ser grave si no se realiza un mantenimiento periódico o si, simplemente, el tiempo es demasiado riguroso. El primer paso es comprender las causas del problema y saber cuándo hay que llamar a un profesional para resolverlo. No te precipites a la menor advertencia, ya que esto podría costarte demasiado y reducir la rentabilidad de tu inversión.
La mejor forma de evitar los problemas de heladas es realizar un mantenimiento adecuado de la bomba de calor y buscarle una buena ubicación, aunque no sea la ideal para la estética de la vivienda.
Julien G.
Julienlicenciado en ingeniería mecánica y especialista en ingeniería climática desde 2009, se ha convertido en escritor especializado en energías renovables, con experiencia en bombas de calor y paneles solares fotovoltaicos para viviendas individuales.
Ver todos los artículos de este autor