Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00094.jsonl.gz/40

Η επένδυση σε μια αντλία θερμότητας είναι μια σοφή απόφαση για την αγοραστική σας δύναμη και το περιβάλλον, χωρίς συμβιβασμούς στη θερμική άνεση του σπιτιού σας. Αλλά με το να την εγκαταστήσετε απλώς και να την ξεχάσετε δεν θα αποδώσει. Πρέπει να κατανοήσετε τους δείκτες απόδοσης του εξοπλισμού, καθώς και τα σημάδια δυσλειτουργίας, ώστε να μπορείτε να αναλάβετε εγκαίρως δράση για να αποφύγετε μη αναστρέψιμες ή δαπανηρές βλάβες. L
Τα σημάδια μιας λειτουργούσας αντλίας θερμότητας
Μια αντλία θερμότητας που λειτουργεί κανονικά θα έχει θερμοκρασία εξόδου παρόμοια με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος και επίπεδο θορύβου σύμφωνα με τις μετρήσεις που δίνει ο κατασκευαστής. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
Θερμοκρασία εξόδου παρόμοια με τη θερμοκρασία σημείου ρύθμισης
Είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες απόδοσης του συστήματος.
Για αντλίες θερμότητας αέρος-αέροςΜπορείτε να μετρήσετε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου αέρα απευθείας στους αεραγωγούς της εσωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα αξιόπιστο και ακριβές θερμόμετρο, ιδανικά ψηφιακό. Ενεργοποιήστε την αντλία θερμότητας και ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το θερμόμετρο κοντά στην έξοδο αέρα, την οποία μπορείτε να εντοπίσετε από τις γρίλιες εξαερισμού. Αφήστε το εκεί για αρκετά λεπτά, ώστε να προλάβει να ανιχνεύσει σωστά τη θερμοκρασία.
Αυτή πρέπει να είναι σταθερή και να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο θερμοστάτη. Να σημειωθεί Μια μικρή διαφορά ενός ή δύο βαθμών μπορεί να γίνει ανεκτή. Αυτό αντιστοιχεί στη φυσική απώλεια θερμότητας και στην ακρίβεια του θερμομέτρου.
Η αρχή παραμένει η ίδια για αντλίες θερμότητας αέρα-νερού και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό θερμόμετρο βύθισης ή ένα θερμόμετρο με αισθητήρα. Εντοπίστε ένα σημείο πρόσβασης στο κύκλωμα θερμαινόμενου νερού, όπως μια βαλβίδα καλοριφέρ ή μια έξοδο από το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Ανοίξτε την πρόσβαση στο θερμαινόμενο νερό και αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει πάνω από το θερμόμετρο για δύο έως τρία λεπτά για να λάβετε μια ακριβή ένδειξη ή μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία (αν και ο κατασκευαστής συνιστά 30 δευτερόλεπτα). Συγκρίνετε τη μετρούμενη θερμοκρασία με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Για ένα σύστημα θέρμανσης με καλοριφέρ χαμηλής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία αυτή θα κυμαίνεται γενικά μεταξύ 35 και 45°C. Για ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θα είναι μεταξύ 30 και 35°C.
Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος
Εάν η αντλία θερμότητας έχει σωστά διαστασιολογηθεί και εγκατασταθεί, θα σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε σημαντικά χρήματα στο λογαριασμό της ενέργειάς σας, ιδίως εάν αντικαταστήσει ένα σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο ή ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να είστε σίγουροι, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του μοντέλου σας για να προσδιορίσετε την αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWh). Εάν δεν έχετε πλέον το εγχειρίδιο, μπορείτε πιθανώς να το βρείτε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου της αντλίας θερμότητας.
Θα χρειαστείτε ένα ενεργειακό όργανο παρακολούθησης για να μετρήσετε με ακρίβεια την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας, καθώς ο λογαριασμός συνήθως δεν παρέχει αυτή τη λεπτομέρεια. Η συσκευή αυτή συνδέεται μεταξύ της αντλίας θερμότητας και της πρίζας και μετρά την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει ο εξοπλισμός. Ορισμένα μοντέλα μπορούν να συνδεθούν με μια εφαρμογή για κινητά, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συγκρίνετε τις τιμές. Μπορεί να γίνει ανεκτό ένα περιθώριο + 10 %, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην αξιοπιστία της οθόνης, στις καιρικές συνθήκες, στη μόνωση του σπιτιού κ.λπ. Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αντλία θερμότητας λόγω της ενεργειακής της κατανάλωσης, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ακριβέστερη διάγνωση για να εντοπίσει την αιτία και να την αποκαταστήσει.
Επίπεδο θορύβου σύμφωνα με τις μετρήσεις του κατασκευαστή
Για να εκτιμήσετε το επίπεδο θορύβου της αντλίας θερμότητας, συμβουλευτείτε αρχικά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ιδίως την ηχητική πίεση σε ντεσιμπέλ (dB) σε ορισμένη απόσταση, για παράδειγμα σε απόσταση 1, 3 ή 5 μέτρων. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή ως σημείο αναφοράς.
Στη συνέχεια, προμηθευτείτε ένα ηχόμετρο και μετρήστε τον θόρυβο που εκπέμπει η εξωτερική μονάδα στην ίδια απόσταση που υποδεικνύει ο κατασκευαστής, αν είναι δυνατόν. Αν δεν μπορείτε για λόγους προσβασιμότητας, μπορείτε να κάνετε τη μέτρηση σε άλλη απόσταση, αλλά θα πρέπει να κάνετε έναν γρήγορο υπολογισμό για να λάβετε υπόψη τη μείωση του ήχου με την απόσταση.
Για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση, θυμηθείτε ότι ο ήχος μειώνεται κατά 6 dB κάθε φορά που διπλασιάζετε την απόσταση από την πηγή του ήχου. Για παράδειγμα, εάν η ηχητική πίεση που καθορίζεται από τον κατασκευαστή είναι 45 dB στα 3 μέτρα, αλλά μπορείτε να μετρήσετε μόνο στα 1,5 μέτρα (δηλαδή στη μισή απόσταση), θα πρέπει να περιμένετε μια μέτρηση περίπου 51 dB.
Πέρα από την απόδοση ισχύος, η αντλία θερμότητας θα πρέπει να εκπέμπει ένα σταθερό βουητό, χωρίς τρίξιμο, κροτάλισμα ή θόρυβο.
Δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες βλάβες
Μια επαναλαμβανόμενη βλάβη μπορεί να υποδηλώνει μια υποκείμενη βλάβη που πρέπει να επιλυθεί για να διασφαλιστεί όχι μόνο η αποτελεσματικότητα αλλά και η ακεραιότητα του συστήματος θέρμανσης. Οι συνηθέστερες βλάβες είναι οι συχνές διακοπές, η δυσκολία διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας, οι ξαφνικές και τυχαίες επανεκκινήσεις (βραχυκυκλώσεις), οι διαρροές νερού ή, ακόμη χειρότερα, ψυκτικού μέσου, ο υπερβολικός θόρυβος ή οι ασυνήθιστοι ήχοι.
Σημάδια ότι η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί κανονικά
Έχουμε ήδη καλύψει ορισμένα από τα σημάδια δυσλειτουργίας στην επόμενη ενότητα. Ακολουθούν ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε καλύτερα τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας.
Μειωμένη ενεργειακή απόδοση
Αυτό είναι το πιο προφανές σημάδι δυσλειτουργίας, καθώς το εσωτερικό δεν φαίνεται να φτάνει ποτέ στην επιθυμητή θερμοκρασία ή χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να ζεσταθεί (ή να κρυώσει, στην περίπτωση μιας αναστρέψιμης αντλίας θερμότητας). Για να το ελέγξετε αυτό, πρέπει να μετρήσετε την πίεση του συστήματος χρησιμοποιώντας το μανόμετρο, το οποίο συνήθως περιλαμβάνεται στο σύστημα αντλίας θερμότητας. Το συζητάμε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.
Εάν η πίεση είναι σημαντικά χαμηλότερη ή υψηλότερη από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα, όπως διαρροή ψυκτικού μέσου ή μπλοκάρισμα στο σύστημα.
Υπερβολικός θόρυβος ή ασυνήθιστοι ήχοι
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια σωστά λειτουργούσα μονάδα κλιματισμού θα εκπέμπει ένα συνεχές βουητό, το οποίο θα υποχωρεί στο παρασκήνιο. Εάν ακούτε ασυνήθιστους θορύβους, όπως τρίξιμο, σφύριγμα ή σκάσιμο, θα πρέπει να υποψιαστείτε μηχανικό πρόβλημα, που κυμαίνεται από έλλειψη λίπανσης έως ελαττωματικό συμπιεστή ή χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
Προβλήματα απόψυξης
Οι αντλίες θερμότητας είναι εξοπλισμένες με κύκλο απόψυξης για την αποφυγή συσσώρευσης πάγου στην εξωτερική μονάδα σε συνθήκες παγετού. Εάν παρατηρήσετε ότι ο πάγος παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή ότι ο κύκλος απόψυξης δεν ενεργοποιείται τη σωστή στιγμή (ή δεν ενεργοποιείται ποτέ), μπορεί να έχετε πρόβλημα με τον αισθητήρα απόψυξης, το χρονοδιακόπτη ή άλλα εξαρτήματα που συνδέονται με το σύστημα απόψυξης.
Ξαφνική αύξηση του λογαριασμού ενέργειας
Μια ξαφνική και ανεξήγητη αύξηση του λογαριασμού ενέργειας θα πρέπει να σας αφυπνίσει. Μια αναποτελεσματική αντλία θερμότητας θα εργάζεται πιο σκληρά για να διατηρήσει μια άνετη θερμοκρασία, με μια λιγότερο ή περισσότερο αισθητή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Επιθεώρηση και έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι η αντλία θερμότητας λειτουργεί σωστά
Οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης
Η οπτική επιθεώρηση των εξωτερικών εξαρτημάτων και ορισμένων εσωτερικών εξαρτημάτων θα αποκαλύψει τυχόν εμφανή σημάδια δυσλειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα είναι καθαρή και χωρίς εμπόδια. Δεν πρέπει να υπάρχουν σκουπίδια που εμποδίζουν την είσοδο, όπως φύλλα ή κλαδιά.
Ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης, όπως σκουριά, βαθουλώματα ή διαρροές ψυκτικού. Ελέγξτε επίσης ότι οι αγωγοί εξαερισμού της εσωτερικής μονάδας είναι καθαροί. Αναζητήστε σημάδια μούχλας ή υπερβολικής συμπύκνωσης. Τέλος, ελέγξτε ότι ο εξατμιστής δεν έχει παγώσει.
Έλεγχος της πίεσης του συστήματος
Το μανόμετρο βρίσκεται συνήθως στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, είτε απευθείας στην εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας είτε στους σωλήνες σύνδεσης. Πρόκειται για ένα διαβαθμισμένο καντράν, μερικές φορές με δείκτη, το οποίο δείχνει την πίεση του συστήματος.
Πριν ελέγξετε την πίεση, βεβαιωθείτε ότι η αντλία θερμότητας είναι απενεργοποιημένη για λόγους ασφαλείας (δικούς σας και του συστήματος). Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί, εντοπίστε το μανόμετρο και σημειώστε την τιμή που εμφανίζεται.
Οι κανονικές τιμές πίεσης για μια αντλία θερμότητας κυμαίνονται γενικά μεταξύ 1 και 2 bar(s), αλλά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της αντλίας θερμότητας για τις συγκεκριμένες τιμές που συνιστώνται για τη συσκευή σας.
Η πίεση στην αντλία θερμότητας πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε πτώση της απόδοσης, ελέγξτε την πιο τακτικά.
Εάν παρατηρήσετε ότι η πίεση στο σύστημά σας είναι σημαντικά χαμηλότερη ή υψηλότερη από τις συνιστώμενες τιμές, μπορεί να έχετε διαρροή ψυκτικού μέσου ή απόφραξη στο σύστημα.
Έλεγχος της παροχής του ψυκτικού μέσου της αντλίας θερμότητας
Η ανεπαρκής ή υπερβολική ροή μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση του συστήματός σας, ακόμη και να προκαλέσει σημαντική ζημιά.
Προσοχή Ο έλεγχος της ροής του ψυκτικού μέσου είναι μια τεχνική εργασία που απαιτεί την παρέμβαση ενός επαγγελματία. Ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου υπόκειται σε αυστηρές προδιαγραφές και απαιτεί ειδικές γνώσεις.
Τα ψυκτικά μέσα μπορεί να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν γίνεται σωστός χειρισμός τους. Επιπλέον, η λειτουργία αυτή απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, ιδίως σταθμό ανάκτησης ψυκτικών μέσων.
Ο επαγγελματίας τεχνικός θα είναι σε θέση να μετρήσει τον ρυθμό ροής του ψυκτικού όταν αφαιρείται από το σύστημα. Στη συνέχεια συγκρίνει την τιμή αυτή με την ονομαστική παροχή που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για να διαπιστώσει αν η πραγματική παροχή είναι κανονική. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του μετρούμενου ρυθμού ροής και του ονομαστικού ρυθμού ροής μπορεί να υποδεικνύει διαρροή ή απόφραξη που θα απαιτήσει περαιτέρω διερεύνηση.
Ο έλεγχος της ροής του ψυκτικού μέσου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τακτικής συντήρησης της αντλίας θερμότητας, την οποία θα πρέπει να αναθέτετε σε πιστοποιημένο επαγγελματία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή συχνότερα, εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή. Ακόμη και αν η αντλία θερμότητας φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, αυτοί οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του συστήματός σας.
Τι πρέπει να κάνω αν η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί σωστά;
Εάν εντοπίσετε βλάβη στην αντλία θερμότητας, μην πανικοβάλλεστε. Πρέπει να προσεγγίσετε μεθοδικά:
- Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε αν η εγγύηση της αντλίας θερμότητας ισχύει ακόμη.. Εάν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα δωρεάν επισκευής ή αντικατάστασης, εφόσον το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλύπτεται από την εγγύηση. Πιθανόν να χρειαστεί να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς της εγγύησής σας για να δείτε τι καλύπτεται,
- Εάν η αντλία θερμότητας δεν είναι πλέον υπό εγγύηση, ή αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν καλύπτεται από αυτόΕπικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Αυτός ή αυτή θα είναι σε θέση να διαγνώσει το πρόβλημα και να σας συστήσει τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσετε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια απλή επισκευή ή την πλήρη αντικατάσταση της αντλίας θερμότητας, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, την ηλικία της αντλίας θερμότητας, το κόστος των επισκευών σε σχέση με την αξία της συσκευής κ.λπ,
- Μόλις λύσετε το τρέχον πρόβλημα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο σύναψης συμβολαίου συντήρησης με έναν επαγγελματία αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την αντλία θερμότητας σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να αποτρέψετε μελλοντικά προβλήματα.
Αφού σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός, ο Julian μπήκε στον κόσμο της κλιματική μηχανική το 2009. Αφού συγκέντρωσε την εμπειρία του στον εξαερισμόςκαι στη συνέχεια στο θέρμανση κατασκευαστές γερμανικής καταγωγής, έγινε επιχειρηματίας στην ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα έναν ειδικό σε θέματα αντλία θερμότητας και ηλιακά πάνελ φωτοβολταϊκά συστήματα για τοβιότοπος άτομο.