Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02592.jsonl.gz/83

Está a considerar comprar uma bomba de calor Daikin (Altherma 3H HT) com uma capacidade de aquecimento de 16kW, e a interrogar-se quanto é que uma bomba de calor Daikin (Altherma 3H HT) com uma capacidade de aquecimento de 16kW consome realmente no final? Vamos falar sobre isto modelo para o exemplo, mas adapte-o ao seu próprio.
Neste artigo vamos detalhar o consumo de energia desta bomba de calor muito popular. A resposta curta à pergunta :
Uma bomba de calor Daikin de 16kW consome :
- Com aquecimento por chão radiante (35 °C): 4,8 vezes menos que o aquecimento eléctrico normal
- No caso de radiadores (55°C): 3,63 vezes menos que o aquecimento eléctrico normal
Digamos que costumava consumir 25.000kWh de aquecimento eléctrico por ano. Com uma bomba de calor Daikin, consumirá entre 5197kWh e 6887kWh por ano, dependendo da sua distribuição por baixo do pavimento ou radiador.
Se utilizar 2200 litros de fuelóleo por ano para o seu aquecimento, isto equivale a aproximadamente 22000kWh de electricidade, pelo que o seu consumo de electricidade estimado com a bomba de calor Daikin 16 será entre 4583kWh e 6060kWh por ano.
Mas quanto é que custa? Depois basta multiplicar pelo preço por kWh.
Em França, o preço é de cerca de 0,18 euros em 2022 (por exemplo, 5197*0,18 = 935 euros/ano e 78 euros/mês), mas noutros países, como a Suíça, é mais elevado (a propósito, em 2022 => aumento de 0,06 CHF por kWh na Suíça, elevando o kWh de eletricidade para 0,27CHF, OUPS => 5197*0,27 = 1403CHF/ano). Bem, isso ainda não é tanto como na Dinamarca, onde o preço será em breve de 0,4 euros por kWh (? => 5197*0,4 = 2078 euros/ano ou 173 euros/mês). Estou a mostrar o gráfico só por curiosidade 😉
Como calcular o consumo de uma bomba de calor Daikin?
Como todas as bombas de calor ar-água exteriores, a bomba de calor Daikin, e em particular o modelo Altherma 3 H HT (Alta Temperatura), utiliza um circuito de refrigeração para extrair calor do ar exterior. Este circuito é composto por 4 componentes, um dos quais é o elemento de consumo de electricidade responsável pela conta: o compressor.
No caso do Daikin Altherma 3 H HT 16 estamos a lidar com um compressor scroll R32 com dupla injecção de gás e líquido.
Este compressor consome energia diferente, dependendo se lhe é pedido para trabalhar mais ou menos. Por exemplo, se lhe for pedido que aqueça a água a 35°C quando estiver a 7°C no exterior, funcionará menos do que se lhe for pedido que produza água a 35°C quando estiver a -7°C no exterior, pelo que consumirá menos.
Para calcular quanto irá consumir, basear-nos-emos nos dados SCOP da bomba de calor. Este é o coeficiente de desempenho sazonal (certificado pela HP Keymark...este é um organismo de certificação europeu que certifica que o produto e o cálculo correspondem às normas europeias). O SCOP é de 4,81 a 35°C para o exemplo, e é calculado de acordo com os dados de temperatura média do clima europeu aceites por HP Keymark, ou seja, de acordo com a EN 16147 que considera uma temperatura média de 7°C durante o ano.
Deve, portanto, tomar o seu consumo anual para aquecimento a 35°C (aquecimento por chão radiante), ou do seu balanço térmico, se existir, ou se a casa for nova, ou da sua experiência com o seu antigo sistema de aquecimento eléctrico ou de combustíveis fósseis (ver factura). Em seguida, dividir este consumo pelo SCOP da máquina.
Se quiser fazer um cálculo pessimista, tome o seu consumo anual e divida pelo COP 7/60, por exemplo, aqui 2,62. (radiadores de caso).
O que não fazer Pegue na potência nominal da bomba de calor, como 16kW e divida pelo COP a uma dada temperatura => totalmente inútil, pois a potência nominal não é de todo o que representa o seu consumo real, e o COP só é válido pontualmente (para uma dada temperatura exterior e água quente)... a única maneira de ter um consumo mais ou menos representativo é utilizar os dados teóricos do balanço de calor ou a sua experiência do ano anterior.
O consumo de energia de uma bomba de calor Daikin 16 não pode ser calculado a partir de uma folha de dados, mas deve ser baseado em dados reais representativos da sua casa específica. Os elementos que influenciam o consumo são, entre outros
- O volume a ser aquecido na sua casa em m3
- Qual é o isolamento da sua casa?
- Que clima? Um pouco duro ou temperado (pode ter valores ligeiramente superiores ou inferiores na prática, dependendo se está nos Alpes em Itália ou na Suíça ou na Côte d'Azur em França, por exemplo. O valor médio considerado pela norma corresponde bastante bem a um clima europeu padrão...certamente não no topo de uma montanha.
- Tem radiadores ou aquecimento do chão
- A bomba de calor faz água quente ou não (e para quantas pessoas)
A minha bomba de calor Daikin 16kW consome demasiada electricidade
Se sente que a sua bomba de calor Daikin está a utilizar demasiada energia, podem existir várias razões: não está dimensionada correctamente para a sua casa
Depende demasiadas vezes de um aquecedor eléctrico de reserva (9kW neste modelo)
A curva de aquecimento não é correcta
Fixou uma temperatura ambiente ao estilo das Caraíbas! (ou a sua filha de 15 anos de idade veio dar uma volta no regulamento ? enquanto está de costas voltadas)
A minha bomba de calor Daikin utiliza muito pouca electricidade
E não sente frio? Óptimo, por isso encontrou um bom instalador e a sua bomba de calor está correctamente dimensionada e instalada. Envie-nos o seu testemunho e algumas fotos por e-mail e teremos todo o prazer em publicá-lo no site para a posteridade.
Julien G.
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.
Ver todos os artigos deste autor