Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01260.jsonl.gz/1446

Istruzioni di montaggio - Sensore per l’acqua
299.0.682 / V1
2 Montaggio e messa in servizio
2.1 Montaggio del sensore per l’acqua
Requisiti:
- L’imballaggio e il prodotto non devono presentare danni.
- Definire la posizione di montaggio sulla parete e demarcare la posizione della vite (1). Montare il sensore per l’acqua quanto più possibile in prossimità del pavimento. La distanza dei contatti dal pavimento (H) corrisponde all’altezza dell’acqua che determina l’attivazione del sensore.
- Realizzare il foro per la vite e montare il sensore per l’acqua alla parete utilizzando il tassello e la vite.
- Posare il cavo a norma e collegare il connettore al controller.
- Sul display del controller compare il simbolo [W].
- Eseguire un controllo di funzionamento del sensore per l’acqua. A tal fine immergere entrambi i contatti del sensore in acqua o collegare i contatti con un oggetto conduttore di corrente (ad esempio un cacciavite).
- Se il sensore per l’acqua funziona correttamente, il simbolo sul display del controller diventa rosso e viene emesso un segnale acustico.