Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03106.jsonl.gz/823

Nutzung: Schule Mehrzweckhalle mit Bühne; Gebäudehöhe: 11 m bis 30 m hoch; Kanton Aargau
Bei der letzten Revision der Brandschutzvorschriften (2015) wurden die Brandkennziffern (BKZ), wie auch die EN-Klassifizierungen (nach SN EN 13501-1), Brandverhaltensgruppen zugeteilt. Z.B. sind die BKZ 5.2 und 5.3 der Brandverhaltensgruppe RF 2 zugeordnet. Weitere Informationen zu den Brandverhaltensgruppen finden Sie auf der Informationsplattform für Brandschutz Heureka.
Die Anforderungen an das Material von Räumen mit Publikumsverkehr sind in der Brandschutzrichtlinie 12-15 Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz Ziffer 4.4.2 geregelt. In solchen Räumen sind nur Materialien der Brandverhaltensgruppe RF 2 erlaubt.
Die Dauerhaftigkeit des Brandschutzproduktes kann für diese Produktgruppe sehr unterschiedlich sein.
Es gibt verschiedene Ansätze, wie die gestellte Anforderung an die Brennbarkeit erreicht wird: Beispielsweise mit einer Imprägnierung, die sich in der Regel langsam verflüchtigt oder herausgewaschen werden kann, oder mit einer Beschichtung, die sich auch mit der Zeit chemisch zersetzen kann (z. B. durch Wärme oder UV-Licht). Am robustesten sind meist Stoffe, die bereits mit einem geeigneten Ausgangsmaterial hergestellt werden (wie z.B. Glasfasergarne).
Ob ein Produkt die Anforderungen erfüllt, muss der Herstellerangabe und Garantiebescheinigung des jeweiligen Produktes entnommen werden. Der Unterhalt und die Wahrung der dauerhaften Gewährleistung der Brandschutzfunktion ist aber grundsätzlich in der Verantwortung des Eigentümers.