Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03406.jsonl.gz/2780

Hier kann sehr gut erkannt werden, wo der im Boden eingegossene Verteiler zu den 8mm Heizungsschlaufen liegt.
Weil der Durchmesser sehr klein ist, können diese Bodenheizungsrohre nur schwach gesehen werden.
Die Leckstelle war beim Verteiler der mit kleinem Durchmesser (8mm) verlegten Heizungsleitung.
Der "Unterlagsbödeler" schlug mit dem Hammer darauf, weil das Verteilstück sonst aus dem Unterlagsboden geschaut hätte.
Dabei löste sich der Anschluss.
Bemerkt wurde es erst, nachdem im Untergeschoss Wasser von der Täferdecke tropfte. Der Parkettboden war zu diesem Zeitpunkt schon verlegt.