Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03427.jsonl.gz/958

Die Messung der Schleifenimpedanz dient der .....
Ermittlung des Kurzschlussstromes Bzw. Fehlerstromes.
Wieso müssen wir den Kurzschlussstrom ermitteln?
Um die Bemessung des vorgeschalteten Überstromunterbrecher zu wählen
Gemäss Art. 54 anhang 4 der StV müssen Bemessungspannungen ab wieviele Volt`s und in welcher Zeit abgeschaltet werden?
Berührungspannungen die 50V übersteigen müssen innert max. 5s abgeschaltet werden.
{ Nach NIN 2010 <ip-pii>.2.2 müssen endstromkreise bis 32A innert 0.4s abgeschaltet werden }
Wie können kurze abschaltzeiten erreicht werden?
indem die kurzschlussströme indem genügend gross sind
Aus welchen Teilwiderstände besteht die Schleifenimpedanz { Zs }
Mit welcher formel Kann man Ss berechnen
Auf die gleche Art wie der Innenwiederstand einer Spannungsquelle bestimmt wird.
\(Zs = { U0 - U \over I}\)
Mit den meisten Kombi-Mesgeräten (ohne Sonde) kann man die__________ messen.
Bei welchem Vielfachen des Nennstromes schalten Leitungschutzschalter innert 5s sicher ab?