Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07136.jsonl.gz/1317

Mise en service commerciale: 1972
Puissance thermique nominale du réacteur: 1097 MW
Puissance électrique brute: 390 MWe
Puissance électrique nette: 373 MWe
Mise en service commerciale: 1972
Puissance thermique nominale du réacteur: 1097 MW
Puissance électrique brute: 390 MWe
Puissance électrique nette: 373 MWe
Dans le cadre d’un test mensuel d’une pompe alimentaire, l’activité dans la vapeur vive a augmenté sur une courte période. La valeur limite de déclenchement pour l’activité dans la vapeur a été atteinte, ce qui a eu pour conséquence la fermeture –en accord avec la conception– des soupapes d’isolement de la vapeur (isolement des conduites principales de vapeur vive) et le déclenchement d’un arrêt automatique du réacteur.
Lors du programme de test pour le redémarrage consécutif à la révision annuelle, l’équipe de quart de la centrale nucléaire de Mühleberg a exécuté manuellement le 2 septembre 2015 un déclenchement de turbine dans un des deux groupes de turbines.
L’IFSN considère les mesures prises par la centrale nucléaire de Mühleberg comme suffisantes. Elle ne formule donc aucune requête. Le rapport d’analyse sur le module défectueux sera transmis à l’IFSN. Il peut en résulter des mesures supplémentaires.
Lors des essais de criticité du 14 août 2013 suivant la mise à l’arrêt de l’installation pour la révision annuelle mais précédant le déchargement du coeur du réacteur, un arrêt d’urgence du réacteur s’est produit lors d’une séquence en raison du signal « flux de neutrons élevé dans le domaine des sources ».
Le 1er avril 2011, l’IFSN a ordonné comme mesure consécutive à l’accident de réacteur de Fukushima que les exploitants de centrales nucléaires suisses apportent d’ici à la fin juin 2011 la preuve de la maîtrise des effets d’une crue extrême très improbable. Pour apporter cette preuve, la centrale de Mühleberg a fait effectuer des essais […]
Lors du redémarrage suivant la révision, les contrôles de fonction du système de refroidissement de l’isolation du cœur du réacteur exigés en vertu des spécifications techniques ont été réalisés à une puissance du réacteur de 15%. Après que le contrôle a été réussi à une redondance, il a dû être interrompu à l’autre redondance en […]
Lors de la révision annuelle s’étendant jusqu’au 8 septembre 2009, le système d’entraînement d’une pompe d’eau d’alimentation a été modernisé à la centrale nucléaire de Mühleberg. Après le redémarrage de l’installation, la centrale a effectué des tests importants en collaboration avec le fournisseur. Lors d’une phase du test, la perte d’une pompe de l’eau d’alimentation […]