Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03185.jsonl.gz/2109

Die neue ISO 16890
Die Einführung der neuen globalen Norm UNI EN ISO 16890, die die Luftfilter auf der Grundlage ihrer Fähigkeit klassifiziert, die in der Luft verteilten Feinstaubpartikel (PM10, PM2,5 und PM1) zurückzuhalten, führt zu einer allgemeinen Revolution in der Luftfiltration.
Sie ersetzt die frühere und überholte Norm EN 779: 2012 (F7, F8, F9), Staubfilter für die allgemeine Belüftung.
Tabelle 1: Klassifizierung der Abmessung der Partikel
KARAKTERISTISCHES DER EN ISO 16890
VORTEILE DER EN ISO 16890
Die medizinisch-wissenschaftliche Gemeinschaft erkennt auch das Problem der Mikropartikel an und widmet der PM 1, die als die gefährlichste Fraktion von PM für die menschliche Gesundheit gilt, besondere Aufmerksamkeit. Dieser neue Standard wird daher zu einer Verbesserung der Raumluftqualität für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Produktionsprozessen führen.
Der Hauptunterschied zwischen der vorherigen Norm 779:2012 und der neuen ISO 16890 für die Benutzer liegt im Klassifizierungssystem der Effizienz der HVAC-Filter.
Um als PM1, PM2,5 oder alle anderen PM-Größenklassen klassifiziert zu werden, muss ein Filter eine Mindesteffizienz von 50% im Vergleich zu der betreffenden Klasse aufweisen. Mit dieser Norm kann ein Filter also bis zu vier Effizienzklassen haben, wenn er mindestens 50% der Effizienz in der PM-Klasse (n) erreicht. (Tabelle 2)
Am Ende wird der neue Standard für Grobfilter die Filter enthalten, die weniger als 50% der Partikel im PM10-Bereich erfassen, die als Grob-ISO bezeichnet werden und die Leistung von PM10 zeigen (z. B. PM Coarse 45%).
Tabelle 2: ePM xmin ist die Mindesteffizienz zwischen dem ersten und dem danach
gemessenen Werten. (nach der Beseitigung der elektrischen Ladung)
Beispiel:
(Es wird immer nach unten gerundet auf 0 bzw. 5)
VERGLEICH ZWISCHEN EN 779:2012 und
EN ISO 16890 ZUR FILTERKLASSIFIZIERUNG
In der Norm EN 779 basierte die Effizienz gegenüber groben und feinen Pulvern auf Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser von 0,4 µm.
In der ISO EN 16890 wird der Wirkungsgrad auf der Grundlage von Partikeln mit unterschiedlichen Abmessungen definiert: PM10, PM2,5 und PM1.
ENERGETISCHER VERGLEICH ZWISCHEN TASCHENFILTER
UND ELEKTROSTATISCHEM FILTER
Mit der neuen Norm ISO 16890 ist der elektrostatische Filter von Expansion Electronic SYSTEM FE der einzige Luftfilter mit der Energieeffizienzklasse A +, der über die Zeit real ist.
Der KEP ist ein Indikator, der die Güte eines Filters darstellt. Je höher der Indikator ist, desto geringer ist die Umweltbelastung durch den Filter.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren...