Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03495.jsonl.gz/2235

ANWENDUNG
Die Geräte sind für die Luftfiltration von Mikroorganismen, Pilzen, Bakterien und Viren bis zu einer Größe von 0,1 μm sowie von SMOG ausgelegt. Der Anwendungsbereich sind geschlossene Räume mit öffentlicher Nutzung, wie z.B.:
- Empfangsräume, Geschäfte, Apotheken, Büros, Bibliotheken, Restaurants, aber auch Industrieräume wie mechanische Werkstätten.
KONSTRUKTION
Aufgrund der deutlich kürzeren Zersetzungszeit für Bakterien und Viren auf Kupferobjekten werden Kupfergitter in der abgedichteten Kammer zwischen den Kohle- und H14-Filtern verwendet.
Das Gerät basiert auf einer 3-stufigen Filtration, bestehend aus:
- I - Vorfilter der Klasse G3*, der sich hinter dem Einlass befindet und dessen Aufgabe es ist, Partikel von Staubgröße, Staub und sichtbarem Schmutz aus der Luft aufzufangen
- II - Kohlefilter, der sich hinter dem Vorfilter, vor der UV-C-Lampe befindet, der die Luft von Mikroorganismen und unangenehmen Gerüchen filtert
- III - Filter der Klasse H14*, der sich hinter der UV-C-Lampe befindet und in der Lage ist, 99,995 % der Partikel mit einer Größe von 0,1 μm, wie z. B. Viren, zurückzuhalten
Die mit H14-Filter und UV-C-Lampe ausgestattete Kammer ist eine geschlossene Kammer. Die Strahlung der UV-C-Lampe zersetzt Mikroorganismen und Viren und bekämpft sie wirksam im Gerät. Die Seitenwände sind mit konfigurierbaren LEDs ausgestattet, die den Benutzer über den Betrieb der UV-C-Lampe informieren. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Frontbeleuchtung, die die Qualität der Umgebungsluft mit einer entsprechenden Farbe anzeigen kann. Die UV-Lampe selbst arbeitet in Intervallen von einer Stunde Bestrahlung der Kammer und einer Stunde Pause. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Norm PN-EN 62471 bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Lampen. Die intelligente Steuerung ermöglicht eine stufenlose Leistungsregelung durch freie Konfiguration jedes der 4 Gänge. Das Gerät signalisiert einen verschmutzten Vorfilter, eine Undichtigkeit des H14-Feinfilters, einen Ausfall der UV-C-Lampe und erinnert an die notwendige Wartung. Die gesamte Einheit ist in einer leichten Konstruktion aus lackiertem Aluminiumblech untergebracht, die auf weichen Füßen steht. Das Gerät wird über ein Touchpanel unterhalb des LCD-Displays gesteuert. Die Geräte der Serie Lautus sind mit einem Luftverschmutzungssensor PM1; PM2,5 ausgestattet, der mit der Wirkungsgradkontrolle des Geräts gekoppelt ist und eine optimale Filtration gewährleistet. Es besteht die Möglichkeit einer komplexen Programmierung des Arbeitsplans. Optional kann das Gerät mit einem Fernkommunikationsmodul ausgestattet werden, das die Überwachung oder die Fernaktualisierung der Software ermöglicht.
ELEKTROMOTOR
Hocheffiziente Motoren mit integrierter EC-Technologie, die dank des reduzierten Bedarfs an elektrischer Energie die Betriebskosten minimieren.
* Die Filtereffizienz der im Gerät verwendeten Filter wird durch die Normen PN-EN ISO 16890, PN-EN 1822-1, PN-EN ISO 29463-4 bestimmt.