Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00069.jsonl.gz/32

Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την αντλία θερμότητας αέρα-νερού ή την αντλία θερμότητας αέρα-αέρα και πιθανώς αναρωτιέστε για την ιδανική θέση της εξωτερικής μονάδας που θα συλλαμβάνει τη θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα.
Πράγματι, είναι το κεντρικό στοιχείο της εγκατάστασης:
- Είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την εξοικονόμηση ενέργειας συλλαμβάνοντας τις ελεύθερες θερμίδες του αέρα.
- Είναι αυτή που μπορεί δυνητικά να προκαλέσει προβλήματα εξαιτίας αισθητική.
- Αυτό είναι που μπορεί να σας βάλει σε μπελάδες με το νόμο. λόγω του θορύβου Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα του ήχου που δημιουργεί, είτε επειδή το μηχάνημα είναι κακής ποιότητας, είτε επειδή κάποιος έχει ξεχάσει να υπολογίσει τις αποστάσεις από τους γείτονες ή να λάβει υπόψη του την αντήχηση.
Επομένως, μπορείτε να σκεφτείτε προσεκτικά την επιλογή της τέλειας τοποθεσίας.
Αλλά αυτή η θέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και θα είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση. Αυτό είναι που θα δούμε στο υπόλοιπο του παρόντος άρθρου.
Μείνετε μέχρι το τέλος για να πάρετε δύο μικρές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σας.
Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας ΚΑΙ οι περιορισμοί της γειτονιάς
Οι γείτονες είναι συχνά η κύρια αιτία για την αναγκαστική εγκατάλειψη ενός έργου θέρμανσης με αντλία θερμότητας, και αυτό μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα πολυετείς δικαστικές υποθέσεις που σας επιβαρύνουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Έχουμε βρεθεί εκεί, το έχουμε δει και μπορούμε να σας πούμε ότι είναι προς το συμφέρον σας να προγραμματίσετε εκ των προτέρων για να τις αποφύγετε.
Απόσταση από τις γραμμές ιδιοκτησίας
Παρόλο που ορισμένες χώρες συνιστούν αποστάσεις από τα όρια των γειτονικών ιδιοκτησιών για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, π.χ. 3 μέτρα στη Γερμανία, 20 μέτρα στη Γαλλία ή την Ελβετία, το ζήτημα της απόστασης δεν είναι πραγματικά κεντρικό, εφόσον ο παραγόμενος θόρυβος παραμένει εντός των ορίων.
Αντ' αυτού, επικεντρωθείτε στον παραγόμενο θόρυβο που φτάνει στο πρώτο παράθυρο του σαλονιού των πλησιέστερων γειτόνων σας. Η απόσταση θα πρέπει να μεταβάλλεται όσο το δυνατόν περισσότερο για τη μείωση του θορύβου.
Επίπεδο θορύβου σε σχέση με τους γείτονες κατά την εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας
Στη Γαλλία, είναι υποχρεωτικό να τηρούνται οι αποκλίσεις από το θόρυβο του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, απαγορεύεται να παράγετε θόρυβο άνω των 5dBA πάνω από τον περιβαλλοντικό θόρυβο στην περιοχή κατοικίας σας, ενώ τη νύχτα αυτό πέφτει στα 3dBA. (άρθρο R. 1336-7 του κώδικα δημόσιας υγείας)
Στην Ελβετία, για την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να τηρείται το έντυπο θορύβου. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι η αντλία θερμότητας συμμορφώνεται με το πρότυπο. Τα 55dBA δεν πρέπει να ξεπερνιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα 45dBA τη νύχτα. Το αποτέλεσμα μπορεί να προσομοιωθεί μέσω αυτής της σελίδας https://www.fws.ch/fr/cercle-bruit/.
Σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν κανονισμοί, αλλά για να αποφύγετε προβλήματα, καλό είναι να στέκεστε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, αν είναι δυνατόν.
Εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας ΚΑΙ αισθητικές/πρακτικές εκτιμήσεις
Είτε είστε ιδιοκτήτης του σπιτιού σας είτε μένετε σε πολυκατοικία, η αισθητική είναι συχνά το νούμερο ένα μέλημα για εσάς και τους γείτονές σας.
Διατήρηση του οπτικού περιβάλλοντος του κήπου και του σπιτιού σας
Εξάλλου, κανείς δεν θέλει να διαταράξει την αρμονία της μικρής γωνιάς του παραδείσου του ένας εισβολέας. Γι' αυτό μοιραζόμαστε 3 συμβουλές για να βεβαιωθείτε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά:
- Μπορείτε να κρύψετε την εξωτερική μονάδα με φυτά, υπό δύο προϋποθέσεις: α) Μην εμποδίζετε τη ροή του αέρα μπροστά από τη μονάδα. β) Αφήστε χώρο για τη συντήρηση.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα λεγόμενα καλύμματα κλιματισμού ή καλύμματα αντλίας θερμότητας. Αυτά αποτελούνται από ξύλινα πλέγματα ή ξύλινα στέγαστρα που καλύπτουν την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και έτσι την κρύβουν από τη θέα. Μπορείτε να επιλέξετε το υλικό ανάλογα με την πρόσοψη του σπιτιού σας. Ένα σαλέ θα επιλέξει πιο εύκολα το ξύλο, ενώ ένα λευκό αρχοντικό θα επιλέξει μια λευκή μεταλλική εμφάνιση.
- Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν πιο διακριτική θέση, διατηρώντας παράλληλα τη σωστή απόσταση από τους γείτονες για να αποφύγετε την ακουστική όχληση.
Αποφυγή περιοχών διέλευσης
- Συνιστάται η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας μακριά από οποιαδήποτε περιοχή στην οποία συχνάζουν πεζοί ή μέλη της οικογένειας. Αυτό θα επιτρέψει :
- Για να αποφύγετε μια τυχαία πρόσκρουση, από ένα παιδί που παίζει, έναν πεζό ή ένα αυτοκίνητο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αγωγή. Ποτέ δεν ξέρεις.
- Αποφύγετε τους κραδασμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία θερμότητας.
2. Επιπλέον, θα πρέπει να σκεφτείτε να ρίξετε μια τσιμεντένια πλάκα, ή αν δεν το κάνετε αυτό, να εγκαταστήσετε την αντλία θερμότητας σε μεγάλα πόδια, τα οποία είναι μεγάλα αντικραδασμικά μπλοκ, τα οποία θα προστατεύσουν την εξωτερική μονάδα σας από πλημμύρες ή άλλους κραδασμούς.
3. Ενώ αποφεύγεται το συχνό περπάτημα δίπλα στο μηχάνημα, είναι σημαντικό η πρόσβαση να είναι εύκολη, ειδικά για τον τεχνικό που θα περάσει από εκεί για να κάνει συντήρηση. Επίσης, ο χώρος γύρω από το μηχάνημα είναι σημαντικός για να διασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα και η βέλτιστη λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε γράψει ένα άρθρο που μιλάει για το απόσταση μεταξύ της εξωτερικής μονάδας της αντλίας θερμότητας και του τοίχου του σπιτιού σαςΕάν το μηχάνημά σας είναι τοποθετημένο στην πρόσοψη του κτιρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "πρόσοψη του κτιρίου".
Μελέτη των καιρικών συνθηκών και του προσανατολισμού της εξωτερικής μονάδας της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού ή αέρα-αέρα
Καθώς η εξωτερική μονάδα είναι συνεχώς εκτεθειμένη στις ενίοτε σκληρές συνθήκες της Φύσης, υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να προσέξετε προκειμένου να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της επένδυσής σας ή την εξοικονόμηση ενέργειας.
Προστασία της εξωτερικής μονάδας από τις καιρικές συνθήκες (χιόνι ή παγετός)
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, το κλίμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Είναι σημαντικό να προστατεύετε την εξωτερική μονάδα από το χιόνι και τον παγετό, κυρίως για 5 λόγους:
- Διατηρείτε την απόδοσή του εμποδίζοντας το σχηματισμό στρώματος πάγου στον εξατμιστή, που εμποδίζει την κανονική λειτουργία του.
- Επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, καθώς είναι λιγότερο εκτεθειμένο στη διάβρωση και τη φθορά των εξαρτημάτων λόγω των σκληρών συνθηκών.
- Αποφεύγετε τις πολλές βλάβες, όπως το μπλοκάρισμα του ανεμιστήρα λόγω χιονιού ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη λόγω κακής αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
- Είναι ευκολότερο να κάνετε συντήρηση και είναι λιγότερο πιθανό να χρειαστεί να αλλάξετε ακριβά εξαρτήματα μακροπρόθεσμα.
- Είναι πιο ασφαλές: το παγωμένο νερό συμπύκνωσης μπορεί να μετατρέψει το δρομάκι σας σε παγοδρόμιο, ο πάγος μπορεί να πέσει από την οροφή πάνω στο μηχάνημα και να το σπάσει ή να τραυματίσει κάποιον.
Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι σκόπιμο να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα λίγο ψηλότερα από το έδαφος για να αποφύγετε τη συσσώρευση χιονιού ή νερού γύρω της και να έχετε σε κάθε περίπτωση μια απλούστερη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.
Θα ήταν επίσης εξαιρετικό, αλλά λίγο ακριβό, να εγκαταστήσετε την αντλία θερμότητας κάτω από ένα στέγαστρο, διατηρώντας παράλληλα την καλή κυκλοφορία του αέρα. Συχνά βλέπουμε μίνι καταφύγια από ξύλο, με μια μικρή στέγη.
Τέλος, ειδικά κατά την ψυχρή περίοδο, ελέγχετε την κατάσταση της εξωτερικής μονάδας όταν περνάτε από αυτήν και απομακρύνετε το χιόνι εάν είναι απαραίτητο, αποπαγώστε με το χέρι εάν η αυτόματη απόψυξη δεν είναι διαθέσιμη ή αναποτελεσματική.
Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα μακριά από τους επικρατούντες ανέμους της περιοχής
Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, οι επικρατούντες άνεμοι είναι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, αλλά σε ορισμένες περιοχές είναι εντελώς διαφορετικοί. Όποιος και αν είναι ο άνεμος στην περιοχή σας, λίγη έρευνα και παρατήρηση θα σας βοηθήσει να βρείτε την πιο προστατευμένη θέση για την εξωτερική μονάδα σας.
Αυτό είναι σημαντικό για διάφορους λόγους:
- Βελτιστοποίηση της απόδοσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διαταράσσουν τη ροή του αέρα και μπορούν να μειώσουν την απόδοση της αντλίας θερμότητας, καθώς μειώνουν την ικανότητα ανταλλαγής θερμότητας.
- Οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να φθείρουν τα εξαρτήματα του μηχανήματος πιο γρήγορα και να αυξήσουν το κόστος συντήρησης.
- Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να σημαίνουν περισσότερο θόρυβο από δονήσεις στο μηχάνημα... έτσι θα μειώσετε την ενόχληση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά εμπόδια για την προστασία του μηχανήματός σας από τον άνεμο, φράχτες, δέντρα, τοίχους κ.λπ.
Τέλος, αν δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι δυνατή η τοποθέτηση ανεμοθώρακα για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της αντλίας θερμότητας και οι καλές ενεργειακές επιδόσεις παρά τον ισχυρό άνεμο.
Ο ιδανικός προσανατολισμός για τη βελτιστοποίηση του κύκλου απόψυξης
Έκθεση της αντλίας θερμότητας στον βορρά; Καλή ιδέα; Η απάντηση είναι όχι. Εκτός αν δεν έχετε άλλη επιλογή. Είναι πολύ καλύτερο να προσανατολίζετε την εξωτερική μονάδα προς το νότο ή τη δύση.
Η ιδέα είναι να επωφεληθείτε από το μέγιστο δυνατό ηλιακό φως για να προωθήσετε τη φυσική απόψυξη του εναλλάκτη εάν έχει παγώσει.
Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας της αντλίας θερμότητας κάτω από στέγη ή σε χώρο με μεγάλη σκιά. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι μια συνταγή για να έχετε πολύ συχνά πάγο στον εναλλάκτη και να περιορίσετε την απόδοση και, επομένως, να αυξήσετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Φυσικά, όλες οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας είναι εξοπλισμένες με έναν κύκλο απόψυξης, είτε με αντιστροφή του κύκλου είτε με παράκαμψη των θερμών αερίων. Αλλά είναι προτιμότερο να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να αποφύγετε το συχνό πάγωμα λόγω λανθασμένης τοποθέτησης.
Αν έχετε επιλέξει λάθος τοποθεσία και το συνειδητοποιήσετε μετά την πρώτη σεζόν, δεν είναι ποτέ αργά για να αλλάξετε τον προσανατολισμό. Αλλά αυτό μπορεί να συνεπάγεται κάποια εργασία και έξοδα.
Δύο συμβουλές για τη βελτίωση της εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας
Το ημι-ανοιχτό δωμάτιο
Μια πολύ καλή συμβουλή είναι να εξετάσετε πρώτα ένα ημιυπαίθριο δωμάτιο για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας. Αυτό θα σας επιτρέψει να προστατεύσετε απλά την αντλία θερμότητας από τον άνεμο. Αυτό το δωμάτιο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα υπόστεγο ή μια τέντα ή οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο για εσάς. Ωστόσο, θα είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε την κυκλοφορία του αέρα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την εγκατάσταση σχαρών σε αυτό το δωμάτιο για τον αερισμό του.
Καλώδιο ιχνηλάτησης ή θέρμανσης αν η αντλία θερμότητας είναι εκτεθειμένη στον Βορρά.
Εάν δεν έχετε βρει άλλη λύση από το να εγκαταστήσετε την αντλία θερμότητας προς τα βόρεια, τότε είστε εκτεθειμένοι στον παγετό, τη μειωμένη ανταλλαγή και την απόδοση σε ψυχρές περιόδους.
Επομένως, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν ανιχνευτή στον πυθμένα της λεκάνης συμπυκνώματος της εξωτερικής σας μονάδας. Πρόκειται για μια ηλεκτρική αντίσταση που θερμαίνει τον πυθμένα της λεκάνης και έτσι επιταχύνει τη διαδικασία απόψυξης. Έτσι, η αντλία θερμότητας επανέρχεται ταχύτερα στην κανονική της λειτουργία, όταν κάνει κρύο και χρειάζεται πραγματικά θέρμανση.
Αρκετοί κατασκευαστές προσφέρουν αυτούς τους ιχνηθέτες, που ονομάζονται επίσης καλώδια θέρμανσης. Delta Dore, ή Raychem... ο εγκαταστάτης σας θα τα βρει στον αγαπημένο του χονδρέμπορο. Το κόστος τους κυμαίνεται μεταξύ 50 και 200€ το καθένα.
Περίληψη
Μετά από όλες αυτές τις συμβουλές, σκέφτηκα ότι όσοι βιάζονται δεν θα είχαν ποτέ το χρόνο να τις διαβάσουν όλες, γι' αυτό παραθέτω μια περίληψη σε μορφή πίνακα των συμβουλών για την ΚΑΛΗ εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας της αντλίας θερμότητας:
|Συμβουλές||Εξηγήσεις|
|1. Να σέβεστε τις αποστάσεις από τους γείτονες||Λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τις αποστάσεις και τον θόρυβο για να αποφύγετε προβλήματα με τους γείτονες.|
|2. Εξετάστε την αισθητική||Χρησιμοποιήστε φυτά, καλύμματα κλιματισμού ή μια διακριτική θέση για να κρύψετε την εξωτερική μονάδα και να διατηρήσετε την αρμονία του περιβάλλοντός σας.|
|3. Αποφυγή περιοχών διέλευσης||Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα μακριά από πολυσύχναστες περιοχές για να αποφύγετε ατυχήματα και δονήσεις.|
|4. Παροχή εύκολης πρόσβασης||Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα είναι εύκολα προσβάσιμη για συντήρηση και σέρβις.|
|5. Προστασία από τις καιρικές συνθήκες||Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα υπερυψωμένη ή/και κάτω από στέγαστρο για να την προστατεύσετε από το χιόνι, τον παγετό και άλλες καιρικές συνθήκες.|
|6. Προστατευθείτε από τους επικρατούντες ανέμους||Λάβετε υπόψη σας τους επικρατούντες ανέμους στην περιοχή σας και χρησιμοποιήστε φυσικά εμπόδια ή εγκαταστήστε ανεμοθώρακα για την προστασία της εξωτερικής μονάδας.|
|7. Επιλέξτε τον βέλτιστο προσανατολισμό||Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα νότια ή δυτικά για να εκμεταλλεύεται την ηλιοφάνεια και να διευκολύνει την απόψυξη. Αποφύγετε την υπερβολική σκίαση.|
|8. Συμβουλή: το ημι-ανοιχτό δωμάτιο||Εξετάστε το ενδεχόμενο ενός ημιυπαίθριου δωματίου για να προστατεύσετε την εξωτερική μονάδα από τον άνεμο, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλή κυκλοφορία του αέρα.|
|9. Συμβουλή: ιχνηλάτης πυθμένα||Εγκαταστήστε ένα κάτω ιχνηλάτη ή ένα καλώδιο θέρμανσης για να επιταχύνετε την απόψυξη της εξωτερικής μονάδας, ειδικά αν αυτή είναι εκτεθειμένη στο βορρά.|
Αφού σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός, ο Julian μπήκε στον κόσμο της κλιματική μηχανική το 2009. Αφού συγκέντρωσε την εμπειρία του στον εξαερισμόςκαι στη συνέχεια στο θέρμανση κατασκευαστές γερμανικής καταγωγής, έγινε επιχειρηματίας στην ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα έναν ειδικό σε θέματα αντλία θερμότητας και ηλιακά πάνελ φωτοβολταϊκά συστήματα για τοβιότοπος άτομο.