Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03507.jsonl.gz/1155

85.Aus welchem Grund soltte nur nach dem System TN-S installiert werden?
1.Damit ein RCD Schutz möglich ist. 2. Durch die getrennte Verlegung von N und PE ist die Installation EMV freundlicher
87.Erklären sie die Buchstaben T,N,C,S im zusammenhang mit der Art der Erdung
T: Körper direkt geerdet, unabhängig von der bestehenden Erdung eines Punktes der Stromquelle
N: Körper direkt mit mit dem geerdeten Punkt der Stromquelle verbunden. Im Wechselstrom Netz ist der Geerdete Punkt im Allgemeinen der Sternpunkt.
C: Neutralleitet und Schutzleiter Funktionen kombiniert in einem Leiter (PEN)
S: Für die Schutz Funktion ist ein Leiter vorgesehen, der vom Neutralleiter seperat geführt ist.
88.Welche Angaben müssen für die Planung einer Stromversorgung bekannt sein?
- Stromart und Frequenz
- Bemessungsspannung
- unbeeinflusster Kurzschlusstrom am Speisspunkt
89.Ab welcher Leistung sollten Verbraucher getrennte Überstrom unterbrechre vorgesehen werden? Nennen sie einige Beispiele aus dem Wohnungsbau.
Für Verbraucher von mehr als 2kW Leistung. z.B. Waschmaschinen, Kochherd, Wassererwärmer, Geschirrspüler
90.Warum muss jede elektrische Anlage in mehrere Stromkreise aufgeteilt werden?
Jede Anlage muss gebrauchstauglich in mehrere Stromkreise aufgeteilt werden, um
- Gefahren zu vermeiden und die Folgen von Fehlern zu begrenzen.
- die sichere Kontrolle, Prüfung und Kontrolle zu errleichtern.
- die gefahren zu berücksichtigen, die durch einen Fehler im Stromkreis entstehen können z.B. in einem Beleuchtungsstromkreis.
- ünerwünschtes Auslösen von RCDs durch zu hohen Schtuzleiterstrom.
- die Wirkung von elektromagnetischen Störungen zu mindern.
- vorzubeugen, dass ein Stromkreis, der sicher getrennt sein sollte, unter Spannung gesetzt wird.
91.An stelle von einzelnen Überstromunterbrechern für einpolige Stromkreise dürfen auch dreipolige Überstromunterbrecher verwendet werden. Welche bedingungen müssen dabei erfüllt sein? Machen sie eine Skizze der möglichen Installation.
92.Welche Eigenschaft von Beteibsmittel können sich nachteilig auf die Verträglichkeit anderer Betriebsmittel negativ auswirken?
Überspannung, schnell Wechselnde Lasten, Einschaltströme, Oberschwingströme, Gleichstomanteile im Netz, hochfrequente Schwingungen, Ableitströme gegen Erde, hohe betriebsbedingte Schutzleiterströme.