Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07077.jsonl.gz/679

En transmettant sa chaleur à l'échangeur de chaleur d’extraction, la température de l'eau diminue et elle gèle progressivement. Pour éviter d’endommager le réservoir, les conduites sont posées de manière à ce que l’eau se transforme en glace de l'intérieur vers l'extérieur. L'échangeur de chaleur de régénération fournit au réservoir de la chaleur provenant de l'absorbeur d'énergie solaire/d'air ou d'une autre source de chaleur.
En raison de l'absence d'isolation autour du réservoir en béton, l'accumulateur de glace Viessmann se réchauffe grâce au sol environnant et accélère ainsi le dégel de l'eau glacée. Une fois que l'eau est redevenue liquide, le cycle peut être répété autant de fois que nécessaire. Outre l'énergie géothermique, d'autres facteurs environnementaux tels que la pluie chaude ou le rayonnement solaire renforcent ce processus de régénération.