Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03620.jsonl.gz/1639

Detailinformationen für den Techniker
AquaClic-Durchflussbegrenzer mit Konstanthaltung
AquaClic® sind sog. Durchflussbegrenzer mit Konstanthaltung. Sie lassen sich überall anwenden, ganz unabhängig von den variablen Wasserdruckveränderungen.
Sie benötigen entweder
Die Arbeitsweise des Durchfluss-Konstanthalters besteht grundsätzlich im Ausdehnen und Zusammenziehen eines speziellen O-Ringes in Bezug auf ein Präzisionsprofil, wodurch sich die Durchfluss-Öffnungen automatisch in Abhängigkeit des Wasserdrucks ändern. Der Durchfluss-Konstanthalter ist durch Patente geschützt.
1. Perfekte Regelung
2. Geringste Geräusche
3. Grösste Dauerbelastbarkeit
4. Viele Variatsionsmöglichkeiten
5. Geringer Raumbedarf
Funktion
Der in das Gehäuse (a) mit Hilfe der Abdeckplatte (b) eingesprengte Regelstern (c) wird in der Ruhelage - wenn kein Wasser
fliesst - in einem bestimmten Abstand von dem O-Ring (d) umschlossen (Position 1).
Fliesst nun Wasser durch den Regler, dann wird der O-Ring unter dem Einfluss des vor und hinter ihm auftretenden Differenzdruckes p1-p2 auf die Dichtfläche (e) gedrückt, auf der er sich gleitend zusammenschnürt. Mit steigendem Differenzdruck kommt der O-Ring (d) auf den Spitzen der Hauptnocken (f) und der Abstütznocken (g) zur Auflage (Position 2).
Steigt der Differenzdruck weiter an, dann wölbt sich der O-Ring zwischen den Nocken durch (Position 3), wobei sich die 16 Durchfluss-Querschnitte F3 kontinuierlich in einem vorgegebenen Grössenverhältnis verengen.
Durch eine entsprechende Abstimmung der Nockenhöhe und -breite sowie der O-Ring-Elastitzität (Shore-Härte / Compressions-Set) stellt sich zu jedem Differenzdruck der Durchfluss-Querschnitt F so ein, dass die durchfliessende Wassermenge über den gesamten Druckbereich konstant bleibt.
Bei 0.4 bar wird die untere Toleranzgrenze erreicht. Bei 0.5 bar die volle Menge des angegebenen Nennwerts. Fertigungstoleranz ± 10% > 5 l/min., ±15% < 5 l/min.
Verschmutzung
Die Durchlassöffnungen (A) des Reglers sind verhältnismässig gross. Sie lassen die normalerweise anfallenden
Schmutzpartikel unbehindert durch. Ausserdem wird durch die ständige Bewegung des O-Ringes der Durchlass immer wieder freigearbeitet.
Bei Langzeitversuchen mit den Durchfluss-Konstanthaltern stellte sich heraus, dass Versuchsgeräte durch Kalk, bzw. Oxyd- oder Mineralablagerungen funktionsunfähig wurden. Es zeigte sich dabei, dass immer nur die dem Regler vor- und nachgeschalteten Durchfänge Ablagerungen aufweisen, aber in keinem dieser Fälle der Regler selbst davon betroffen war.
Zwei Gründe sprechen in diesem Zusammenhang für die Störunanfälligkeit des Durchfluss-Konstanthalters:
Eine für den Einsatz in der Praxis entscheidende Eigenschaft des Durchfluss-Konstanthalters ist sein äusserst günstiges
Geräuschverhalten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Regler zum einen gradlinig durchströmt wird und zum anderen bei steigendem Vordruck eine Vielzahl - in der Regel 16 - feine
Wassersträhnen austreten lässt. Und dies ergibt die wirkungsvolle Geräuschminderung. In allen Einsatzfällen wurde eine Überprüfung des Armaturengeräuschepegels nach DIN 52218
vorgenommen. Dabei konnten Geräusch-minderungen von 5 bis 20 db (A) festgestellt werden.
Ein Beispiel: Ein DKH wurde zur Begrenzung der Wassermenge auf 10 l/min. in eine Auslaufarmatur eingebaut. Die Fliessgeräusche, die in die Nachbarräume übertragen wurden, verminderten sich in erheblichen Massen - und zwar bei 3 bar von 32 db (A) auf 14 db (A) und bei 5 bar von 36 db (A) auf 17 db (A).
Um die Dauerbelastbarkeit zu untersuchen, wurden umfangreiche Dauerversuche durchgeführt.
Prüfdruck: 10 bar.
Der Fluss wurde durch Magnetventile geschaltet. Die Regler wurden hinter den Magnetventilen eingebaut.
Die Magnetventile führten 100'000 Schaltungen in einem Zeitabstand von 5 Sekunden durch.
Das entspricht zwar der Lebensdauer eines Durchlauferhitzers, aber die extreme Schlagbelastung der Magnetventile stellt wesentlich höhere Anforderungen an die Qualität der bei dem Regler verwandten Materialien als das in der Praxis auftretende langsame Öffnen und Schliessen der Auslaufarmaturen.
Bei den gemessenen Reglern verminderte sich die Durchsatzmenge im niedrigen Druckbereich (bei etwa 1 bar) nur um 3%.
Im höheren Druckbereich (bei etwa 10 bar) vergrösserte sich die Durchsatzmenge um max. 6%. Diese Verhaltensweise wird bei der Auslegung der Regler von vornherein berücksichtigt.
Gehäuse und Regelstern des Durchfluss-Konstanthalters sind aus einem hochwertigen technischen Kunststoff - HOSTAFORM C. Der O-Ring ist aus einer besonderen Gummimischung gefertigt, die eine Einhaltung geringer Toleranzen in ihrer chemischen Beschaffenheit zulässt.
Technische Änderungen vorbehalten.