Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07243.jsonl.gz/1247

Le lot 812 a pour mission de traiter et d'éliminer les types d'eau suivants:
-eaux de drainage du dépôt définitif (DD)
-eaux de ruissellement du dépôt définitif
-eaux provenant des routes et des cours dusite.
Ila également pour mission de traiter les polluants/paramètres suivants :matières en suspension, pH, nitrites, AOX1, huiles, hydrocarbures ettempérature. L'eaudoit être traitée de manière à pouvoir être rejetée dans le récepteur naturel(la rivière Vedeggio) et/ou être réutilisée sur lechantier de Sigirino. L'entrepreneur est responsable dutraitement des eaux de chantier et du contrôle du respect des valeurs limitespour le rejet des eaux dans les récepteurs. Lorsque le récepteur naturel ne lepermet pas, ou si la qualité de l'eau est insuffisante pour être déversée dansun récepteur pour des raisons non imputables à l'entrepreneur, l'eau traitéepeut être déversée dans l'égout existant du consortium, à condition que lesexigences de qualité pour le déversement dans l'égout soient respectées. Lastation est également équipée d'un raccordement au réseau d'égouts afin quel'eau partiellement traitée dont la qualité est insuffisante pour être déverséedans un récepteur naturel puisse être éliminée en cas d'urgence. Ledébit de dimensionnement fixé par le client est de 20 l/s. L'installation estmodulaire, ce qui permet d'activer des traitements spécifiques en fonction desbesoins et des phases du site.