Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02597.jsonl.gz/59

O seu consumo de óleo está em alta e interroga-se sobre o funcionamento da sua caldeira a óleo, que parece arrancar a cada 10 ou 15 minutos?
Uma caldeira a óleo pode arrancar entre 90 e 150 vezes por dia. Ou seja, cerca de 4 a 6 vezes por hora..
Isto deve-se ao facto de a caldeira ter de manter a temperatura no depósito de armazenamento e, na maior parte das vezes, ter de produzir água quente sanitária. Acima de 10 arranques por hora, considera-se que a caldeira está a funcionar num ciclo curto.
O que é uma caldeira a óleo de ciclo curto?
A caldeira liga-se quando há uma necessidade de água quente, seja para aquecimento ou água quente sanitária.
Funciona num ciclo curto se se ligar e desligar a cada 5 minutos ou menos. Existe então um risco de desgaste prematuro do queimador da caldeira a óleo.
Como indicado acima, uma caldeira arranca normalmente 6 vezes por hora em média, e um máximo de 10 vezes, o que é aceitável.
Porque é que uma caldeira arranca mais de 10 vezes por hora?
Esta disfunção, designada por ciclo curto, pode ter várias causas, das quais referimos 4:
Caldeira de grandes dimensões
Se a sua caldeira a óleo for muito mais potente do que necessita em termos de aquecimento e/ou água quente, poderá satisfazer as suas necessidades num curto espaço de tempo e depois desligar-se.
O calor é então utilizado pela casa e, quando a temperatura desce abaixo do ponto de regulação, a caldeira volta a ligar-se durante alguns minutos, e assim sucessivamente.
Isto acontece, por exemplo, quando a caldeira foi deliberadamente sobredimensionada em antecipação de necessidades futuras, mas estas não se concretizaram.
Isto também pode acontecer se a caldeira for dimensionada para responder a um período do ano em que a procura é muito elevada, mas durante o resto do ano a procura é efetivamente muito menor.
Cacifos demasiado próximos uns dos outros
Se os diferentes pontos de regulação estiverem demasiado próximos uns dos outros, a interpretação pode ser distorcida e a caldeira funcionará num ciclo curto.
Suponha que tem uma caldeira concebida para manter uma pressão de água de 2 bar para um funcionamento ótimo. Os controlos da caldeira, tais como o controlador, o limitador e o regulador, estão definidos para manter esta pressão.
- O ponto de regulação do controlador está definido para 2,1 bar.
- O ponto de regulação do limitador está definido para 2,2 bar.
Neste cenário, os pontos de regulação estão demasiado próximos uns dos outros. O que acontece é que quando a pressão atinge 2,1 bar, o controlador começa a reduzir a produção de calor. No entanto, quase imediatamente, o limitador detecta que a pressão ainda está demasiado próxima do seu ponto de regulação (2,2 bar) e tenta aumentar a produção de calor. Este conflito leva a flutuações na produção de calor, causando ciclos curtos e ineficiência.
Ao ajustar os pontos de regulação de modo a que fiquem mais afastados, estes conflitos podem ser evitados. Por exemplo:
- Definir o ponto de regulação do controlador para 2 bar.
- Definir o ponto de regulação do limitador para 2,3 bar.
Com estas definições, cada controlo tem espaço suficiente para funcionar sem interferir com os outros. O controlador mantém a pressão em cerca de 2 bar. O limitador actua como uma medida de segurança, intervindo apenas se a pressão se aproximar perigosamente dos 2,3 bar.
O queimador está mal regulado
Um queimador mal regulado também pode fazer com que a caldeira a óleo arranque repetidamente. Se os tubos estiverem entupidos, por exemplo, ou se a bomba de óleo não estiver a funcionar corretamente, a pressão do óleo pode ser fraca e o queimador pode estar desajustado.
A manutenção do queimador também é necessária para evitar entupimentos, ventilação deficiente ou um bico mal ajustado, o que também pode causar o mau funcionamento do queimador.
Existe um problema de fluxo de água
Se houver falta de circulação de água, a caldeira pode ligar-se demasiadas vezes por dia. Isto pode dever-se a uma bomba avariada. Pode também dever-se ao facto de vários radiadores estarem fechados. O volume de água a aquecer pela caldeira é então demasiado pequeno e aquece demasiado depressa. A abertura de alguns radiadores deve reduzir o número de arranques da caldeira.
Julien G.
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.
Ver todos os artigos deste autor