Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07123.jsonl.gz/315

Sélectionnez la langue souhaitée.
- capteur 24 V pour la fermeture automatique des fenêtres, des ailes et des dômes en cas de vent et/ou de pluie
- complet avec support de montage
- pour le contrôle direct des centres de contrôle EFC et des unités de contrôle de la ventilation
- capteur compact de vent et de pluie
- mesure de la vitesse du vent
- interrupteurs DIP pour le paramétrage
- fermeture automatique en cas de panne de courant (programmable)
Le capteur de vent et de pluie se compose d'une roue à vent et d'une surface de capteur de pluie sur le couvercle du capteur. Un contact inverseur est activé en cas de vent et/ou de pluie.
principe de mesure du vent: à travers une roue à vent
principe de mesure de la pluie: mesure de la conductivité avec une surface de capteur chauffée
Les paramètres de sensibilité et de délai peuvent être modifiés. Les réglages du seuil de déclenchement du vent (la force du vent) font que le capteur commute un contact inverseur lorsque la valeur de vent réglée est dépassée. Le retard de mise en marche et d'arrêt, y compris le déclenchement en cas de panne de courant, est effectué par un interrupteur DIP à 6 pôles dans le capteur. Pour obtenir une mesure fiable, le capteur de vent et de pluie doit être installé à l'endroit le plus élevé possible, mais au moins 2 mètres au-dessus du point le plus haut du bâtiment.