Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03213.jsonl.gz/1715

NIN 2015
Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "BZF_NIN_2015_Repetizionsfragen" hinzufügen oder entfernen möchtest
Wann muss bei einem Motor das Schild " Vorsicht Fremdspannung" angebracht werden?
Wenn die Steuerung noch Spannung führt, obwohl die Sicherung im Hauptstromkreis entfernt sind.
Warum ist es sinnvoll, eine Anlage in mehrere Stromkreise aufzuteilen?
Um Folgen von Fehlern zu begrenzen, um die Kontrolle und Wartung zu erleichtern, um vollständige Dunkelheit zu vermeiden.
Wie müssen elektrische Installationen grundsätzlich erstellt werden?
Es dürfen weder Personen noch Sachen gefährdet werden und es dürfen keine unzumutbaren Störung auftreten.
Wie wird ein betriebsmittel in einem schutzgetrennten Stromkreis geerdet?
Sie dürfen nicht geerdet werden.
An einem ortsveränderlichen Betriebsmittel mit 25A Nennstrom müssen Sie die Zuleitung ersetzen. Welchen Leiterquerschnitt wählen Sie?
2,5mm2
Darf ein Panzerrohr UP verlegt werden?
Ja
Nennen sie 4 Rohre, die für AP-Installationen in korrosionsgefährlichen Räumen verwendet werden dürfen.
Alle Kunststoffrohre ausser KRF und KRFG, also KIR, KRH, KRGK, KRFW, KRFWG
Wie werden die Adern in Leitungen mit mehr als 5 Leitern gekennzeichnet?
Gleichfarbige, nummerierte Leiter und ein grün-gelber Schutzleiter
Engagiert in den Bereichen Sport, Bildung und Wirtschaft
Effizient, sicher und individuell zum Bildungsziel