Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07016.jsonl.gz/592

Lors du redémarrage suivant la révision, les contrôles de fonction du système de refroidissement de l’isolation du cœur du réacteur exigés en vertu des spécifications techniques ont été réalisés à une puissance du réacteur de 15%. Après que le contrôle a été réussi à une redondance, il a dû être interrompu à l’autre redondance en raison d’un dysfonctionnement du régulateur de vitesse. Une influence électromagnétique due à un moteur à proximité en est la cause. Lors de la révision, les conduites nécessaires pour la mesure de la vitesse avaient été installées de manière défavorable.
Actualisé le 02.11.2010