Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03210.jsonl.gz/2455

Gründe für eine sinnvolle Unterteilung der Stromkreise.
- Folgen von Fehlern werden begrenzt
- Die Kontrolle, Prüfung und Wartung wird erleichtert
- Gefahren, die z.b in nur einem Beleuchtungsstromkreis auftreten könten (Bsp. Vollständige Dunkelheit) werden vermieden.
Auf wie viele Stromkreise soll die Beleuchtung in Wohnungen aufgeteilt werden?
je nach Anzahl Zimmer auf au 2 oder mehr Lichtgruppen.
Ab welcher Leistung sollte man für einen Verbraucher eine seperate Überstromunterbrechung vorsehen? Nenne Beispiele dafür?
ab 2kW
- Kochherd, Backofen, GWA und Steamer
- Waschmaschine, Tumbler, Closomat und Wasserwärmer
Welchem Zweck dient eine Stromversorgung für Sicherheitszwecke?
Sie soll bei Ausfall der normalen Stromversorgung eine Gefährdung von Personen ausschliessen.