Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06962.jsonl.gz/792

Rénovation énergétique d'une maison tessinoise
L'étude présente se concentre sur l'analyse des différentes possibilités et solutions concernant la rénovation énergétique d'une maison individuelle tessinoise. Les besoins de chauffage sont actuellement couverts par une pompe à chaleur air/eau, installée en 1994, tandis que l'eau chaude sanitaire est produite par le biais d'un chauffe-eau électrique. L'objectif étant de diminuer les dépenses annuelles issues de l'achat d'électricité sur le réseau, les propriétaires visent à la modernisation des installations techniques et à l'augmentation des performances de l'enveloppe du bâtiment. La situation actuelle sera donc étudiée du point de vue énergétique à l'aide d'un bilan thermique et d'une calorimétrie globale, conformément au cadre normatif en vigueur, qui permettront de mettre en évidence tous les points critiques de la maison. Ensuite, en fonction des résultats obtenus, plusieurs solutions techniques seront examinées, afin de définir les plus appropriés au cas étudié. Malheureusement, étant limité par le budget à disposition, seules les possibilités avec un impact économique réduit ont été mises en place. Les améliorations choisies ont donc permis d'une part de réduire d'environ 16% les besoins de chauffage et d'autre part de limiter la puissance nécessaire du générateur de chaleur à 82% par rapport à la situation actuelle. Ensuite, en collaboration avec plusieurs entreprises, il a été possible de dimensionner les installations techniques de chauffage, permettant de couvrir la totalité des exigences thermiques de la maison. Finalement, le mandant vise à une production autonome d'électricité à travers la pose d'un système photovoltaïque sur le toit. La situation a donc été modélisée à l'aide du logiciel PVsyst et deux différentes possibilités ont été analysées. Les résultats obtenus ont montré que la solution la plus adaptée sera capable de couvrir la totalité des besoins électriques de la nouvelle pompe à chaleur.
En conclusion, ce travail d'étude a permis de mettre en évidence les solutions nécessaires afin d'effectuer la rénovation énergétique du bâtiment conformément aux exigences du mandant. Le bilan final est positif et favorable mais, avec un budget moins limité, des améliorations plus importantes auraient pu être envisagées, soit au niveau de l'enveloppe thermique qu'au niveau des performances du générateur de chaleur.
Etudiant(s): Mattia Motta
Année: 2017
Département: TIN
Filière: Energie et techniques environnementales avec orientation en Energétique du bâtiment
Type de formation: Plein temps