Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07045.jsonl.gz/1453

Peut-on mesurer le courant de fuite avec des transformateurs de courant flexibles comme "l'enroulement de Rogowski" selon la communication de l'ESTI?
Selon la communication ESTI 5/2007 on peut dans certaines conditions faire de mesures du courant de fuite à la place des mesures d'isolement. Aujourd'hui il y a toujours plus d'appareils de mesure sur le marché, qui en 2004 quand la mesure du courant de fuite à été autorisée, n'existaient pas encore. Qu'en est-il avec les transformateurs d'intensité flexibles ou les capteurs à effet Hall en 2014?
Rappel de conditions pour l'exécution de mesures du courant de fuite
- - L'installation doit être mesurée en charge
- - La pince ampèremétrique doit être TRMS
- - La précision de la pince doit être d'au moins 0.1mA
- - Si le courant de fuite est inférieur à 30mA, la valeur doit être consignée.
- - Si le courant de fuite se situe entre 30 et 300 mA les causes doivent être recherchées.
- - Si le courant de fuite est supérieur à 30mA, la mesure d'isolement doit être effectuée.
- - Pour un contrôle final les mesures d'isolement sont obligatoires.
Désavantages des transformateurs d'intensité flexibles
- - Pas utilisable pour courant continu donc pour photovoltaïque
- - Pas de résolution dans le domaine courant de fuite de 0.1 mA
Télécharger l'article complet :
Conclusion
L’ESTI confirme que les enroulements Rogowski ne conviennent pas comme pince de courant de fuite.