Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03327.jsonl.gz/8

Overview
Hauptstudie
Die Vorstudie zum Thema „Funktionsöffnungen“ konnte aufzeigen, dass die Wärmeverluste via Funktionsöffnungen mit bis zu 30 % am gesamten Heizwärmebedarf einen signifikanten Anteil ausmachen können. Diese auf Abschätzungen beruhenden Aussagen werden in der vorliegenden Hauptstudie überprüft.
Absicht war, mittels detaillierter Berechnung (CFD-Simulation), für die häufigsten Funktionsöffnungen den Wärmeverlust über die Einrohrzirkulation zu bestimmen. Daraus wurde ein Katalog erstellt, mit dem die Fachplaner die Wärmeverluste einfach berücksichtigen können.
Die Resultate aus der Hauptstudie zeigen nun auf, dass die Wärmeverluste über Funktionsöffnungen infolge Einrohrzirkulation nicht so gross sind wie die Vorstudie es vermuten liess. Gemäss der vorliegenden Studie beträgt der Wärmeverlust je nach Gegebenheit aber immer noch bis zu 5 % des gesamten Heizwärmebedarfs eines Einfamilienhauses.
Die Wärmeverluste lassen sich durch das Anbringen einer Rohr-Dämmung von 25 mm um ca. 50 % verringern. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf den Wärmeverlust ist der Durchmesser der Funktionsöffnung. Der Wärmeverlust nimmt überproportional zu bei grösseren Durchmessern. Eine Überdimensionierung bei der Planung ist dadurch zwingend zu vermeiden.
Mit Hilfe der erarbeiteten Wärmeverlusttabellen können die Wärmeverluste über die Funktionsöffnungen im Berechnungsverfahren nach SIA 380/1:2009 bei Bedarf berücksichtigt und quantifiziert werden.
Messungen
Die Hauptstudie „Wärmeverluste von Funktionsöffnungen in Gebäudehüllen“ zeigt auf, dass die Wärmeverluste über Funktionsöffnungen, welche einen direkten Kontakt zur Kanalisation aufweisen, nicht unwesentlich sein dürften. Bei einem Einfamilienhaus beispielsweise kann der Wärmeverlust über diese Funktionsöffnungen bis 4 % des gesamten Heizwärmebedarfs ausmachen.
Mit Hilfe von Messungen an einem realen Objekt sollen die Ergebnisse dieser auf Berechnungen basierenden Studie überprüft werden. Dabei können in der gleichen Messkampagne die OEKAG EnergyStop®-Ventile auf Ihre Wirksamkeit bezüglich der Minimierung der Wärmeverluste ausgemessen werden.