Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07127.jsonl.gz/6

Module BMZ (surveillance des lignes) WINDOWMASTER WSA 306
pour le panneau de contrôle EFC WSC 204
Est installé dans les centres de contrôle EFC pour assurer la surveillance des lignes. L'entrée du détecteur de fumée peut être utilisée pour la transmission de signaux d'un système d'alarme incendie externe. Pour cela, il faut un contact sans potentiel du BMA et du module BMZ.
fonction BMA-OPEN: l'actionnement du contact libre de potentiel dans le BMZ génère un déclenchement (EMERGENCY-OPEN) du groupe EFC. Tous les actionneurs de désenfumage EFC s'ouvrent automatiquement. Les boutons de ventilation sont maintenant inopérants.
fonction BMA-CLOSE: est également possible En actionnant le contact libre de potentiel dans le BMZ, un déclenchement (fermeture d'urgence) du groupe EFC est généré. Tous les actionneurs de désenfumage sont automatiquement fermés. Les boutons de ventilation sont maintenant hors service. Les boutons EFC ont la priorité sur le BMZ.
- ventilation naturelle
- ventilation par extraction de fumées et de chaleur (EFC)
- module