Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07174.jsonl.gz/1221

La lampe a très bien fonctionné jusqu‘au jour où le retour de lampe a été interrompu.
En posant le luminaire, l‘électricien ne s‘est pas rendu compte que les fils étaient coincés entre le luminaire et son support. Les vibrations dues au vent et peut-être aussi aux utilisateurs, ont endommagés le conducteur brun. Une fois le socle en contact avec le 230V, il y a eu un gros court-circuit, sectionnant le conducteur et produisant un bel arc qui a endommagé les autres conducteurs.
La remise en état consiste idéalement à changer le câble ou à couper les tronçons de fils où l‘isolation est abîmée et à refaire les jonctions en les mettant à l‘abri de l‘humidité. En reposant le luminaire, il faut bien faire attention à ne pas pincer à nouveau des fils.
Cette situation n‘a pas eu de conséquence grave. Mais cela aurait pu en avoir, si c‘était d‘abord le conducteur de protection qui avait été sectionné, puis le retour de lampe endommagé, mettant sous tension les parties métalliques de ce luminaire sans créer de court-circuit !
Situation et image fournies par Ismael Fontannaz, Installateur-électricien CFC
Texte rédigé par
Denis Schneider
CPMB Colombier