Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07003.jsonl.gz/74

Avec environ 25% d’énergie d’entraînement (de l’électricité principalement, ou du gaz mais avec d’autres coefficients de performance), les pompes à chaleur fournissent 100% d’énergie thermique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (voir illustration 1). Elles puisent 75% de la chaleur nécessaire dans l’environnement et l’élèvent à une température suffisante pour être distribuée dans le bâtiment. La chaleur de l’environnement est disponible dans l’air, dans l’eau et dans le sol. Elle est constamment renouvelée par le rayonnement solaire, par les précipitations et par le flux géothermique qui provient du centre de la terre et qui se propage vers la surface.
a) Source de chaleur: l’air
L'air ambiant est partout. Il peut être utilisé par conséquent sansproblèmes et facilement dans les quantités nécessaires pour assurer le chauffage. L'utilisation de cette source de chaleur est libre. Elle n'exige pas d'autorisation particulière (éventuellement une autorisation de construire). Les pompes à chaleur air-eau délivre la chaleur soutirée à un système de chauffage traditionnel (chauffage au sol ou radiateurs) ou à un chauffe-eau sanitaire.
L'air ambiant est aspiré à travers un canal vers la pompe à chaleur. Il est ensuite utilisé par la pompe à chaleur qui, en captant sa chaleur, le refroidit de quelques degrés puis le restitue vers l’extérieur par un deuxième canal. Le renouvellement de la chaleur de l’air utilisée a lieu de façon naturelle par un échange thermique et selon le processus de réchauffement journalier, respectivement saisonnier.
b) Source de chaleur: le sol
L'énergie naturelle stockée dans le sol peut être facilement utilisée grâce à des sondes géothermiques verticales jusqu’à une profondeur de 300 mètres. L'installation de sondes géothermiques est toujours soumise à autorisation (cantons, communes). En outre il y a d'autres possibilités d'utiliser la chaleur du sous-sol: les pieux de soutènement (pieux énergétiques), les corbeilles géothermiques, les tranchées thermiques ou les registres terrestres. L'installation de tels systèmes implique obligatoirement une autorisation. Ces systèmes ont en commun le fait qu’ils sont tous composés d’un circuit de captage fermé. Ce dernier est constitué de tuyaux en matière plastique imputrescible dans lesquels circule un liquide caloporteur, généralement de l’eau mélangée à de l’antigel (saumure). Ce liquide, qui circule en circuit fermé, capte la chaleur du sous-sol et la restitue à la pompe à chaleur sol-eau à travers son évaporateur qui à son tour soutire cette chaleur. Le sous-sol est une source de chaleur qui va par conséquent servir à produire du chauffage. Il peut aussi servir de source de fraîcheur pour subvenir à des besoins en froid.
Plus de 99% de la planète se situent à une température supérieure à 1000 degrés. La chaleur qui provient de l’intérieur de la terre, appelée géothermie, rayonne en permanence du coeur vers la surface. A 100 mètres de profondeur, la température est d’environ 12°C et elle augmente de façon linéaire de 3°C par 100 mètres pour atteindre environ 20°C à la profondeur de 300 mètres. La part du sous-sol refroidie par la sonde géothermique est régénérée par le flux géothermique. Ce flux arrive sur tout le pourtour des sondes de manière plus ou moins rapide suivant la qualité de transmission thermique du terrain. Les sondes géothermiques sont dimensionnées de telle sorte que le sol se régénère toujours suffisamment.
c) Source de chaleur: l’eau
Les eaux souterraines sont une source de chaleur renouvelable idéale car constante tout au long de l’année. Toutefois, les eaux de surface comme celles des lacs et des rivières sont également une source de chaleur utilisable. L’utilisation des eaux par des pompes à chaleur eau-eau est également soumise à autorisation (cantons, communes).
L’utilisation de la chaleur des eaux souterraines se fait par un puits de captage. Ce type d’utilisation implique l’assistance d’un hydrogéologue et en cas d’incertitude, d’une analyse de la qualité de l’eau. Une pompe immergée va pousser l’eau dans une canalisation (généralement un tuyau en matière plastique) jusqu’à la pompe à chaleur qui va lui soutirer quelques degrés avant de la restituer à la nappe phréatique dans un puits d’infiltration. Nous sommes dans ce cas en présence d’un circuit ouvert. La nappe phréatique tout comme les eaux de surface peuvent servir de source de chaleur et de froid.
La quantité de chaleur utilisée dans la nappe phréatique ou les eaux de surface est immédiatement renouvelée par le courant d’eau.
Les énergies renouvelables sont les énergies issues de l’environnement, qui sont disponibles de manière durable, illimitée et gratuite. Lors de leur utilisation pour produire de la chaleur, elles n’endommagent pas l’environnement. Au contraire, elles permettent de réduire la charge environnementale du dioxyde de carbone (CO2), des oxydes d’azote (NOx), du dioxyde de souffre (SO2), des particules fines, etc. L’utilisation des énergies renouvelables est innovante pour l’avenir et augmente la valeur des biens fonciers.
Quelle est la part d’énergies renouvelables des différents systèmes de production de chaleur pour le chauffage des bâtiments et pour la production d’eau chaude? Le besoin énergétique total se monte à 100% en se basant sur les directives actuelles de construction. Les valeurs énumérées ci-dessous sont des approximations.
Système de chauffage
Composants supplémentaires
Energie primaire
Energie auxiliaire
Energies renouvelables
PAC air-eau
aucun
Électricité 30 – 40 %
Compris dans l’énergie primaire
60 – 70 %
PAC sol-eau et PAC eau-eau
aucun
Électricité 20 – 30 %
Compris dans l’énergie primaire
70 – 80 %
PAC air-air Source: air rejeté
aucun
Électricité 10 – 15 %
Compris dans l’énergie primaire
85 – 90 %
Chaudière à bois
Ventilateur électrique
Bois *
Electricité 5 %
95 % * Le bois est à la fois une énergie primaire et renouvelable
Chaudière à mazout combinée avec du solaire pour l’eau chaude
Ventilateur et pompe électriques
Mazout 85 %
Electricité 3 %
10 - 12 %
Chaudière à gaz combinée avec du solaire pour l’eau chaude
Ventilateur électrique
Gaz 85 %
Electricité 3 %
10 – 12 %
Peut-on combiner des systèmes de pompes à chaleur avec des installations solaires? Oui, de telles combinaisons fonctionnent et augmentent dans tous les cas l’efficacité énergétique de l’installation. En fonction des standards de construction actuels, la part énergétique nécessaire pour l’eau chaude sanitaire devient élevée car les pertes énergétiques à travers l’enveloppe des bâtiments sont faibles (besoin en chauffage plus faible). Dans ce cas, l’amélioration apportée par les capteurs solaires prend une part toujours plus importante. Malheureusement, la plus-value financière reste difficilement amortissable. Cependant cela peut devenir intéressant si des subventions ou d’autres aides financières sont disponibles.
Les unités physiques de travail, d’énergie et de puissance sont souvent confondues les unes avec les autres. La puissance est par définition le travail par unité de temps.
Unité couramment utilisée
Conversion unité physique
Travail, Energie
1.0 kWh
3600 kJ
Puissance
1.0 kW
1000 W
Quelle est la différence entre un COP et un COPA?
Le COP (Coefficient Of Performance = facteur de performance) et le COPA (facteur de performance saisonnier) sont deux mesures pour déterminer l’efficacité. Le COP correspond au rapport entre la puissance de chauffage et la puissance électrique consommée pour un point de fonctionnement défini. Par ex. COP = 4.5 pour B0/W35 signifie que la pompe à chaleur fournit, pour une température du sol de 0°C (B0) et une température d’utilisation de 35°C (W35), 4.5 fois autant d’énergie que celle qu’elle utilise en électricité. Les facteurs de puissance (COP) des pompes à chaleur sont mesurés dans des centres de tests (p.ex. le centre de tests des pompes à chaleur de Buchs SG) en fonction de différents points de fonctionnement. Ainsi il est possible de comparer les pompes à chaleur entre elles en ce qui concerne leur efficacité. Dans une utilisation courante comme système de chauffage en fonction durant toute l’année, les pompes à chaleur sont donc confrontées à ces différents points de fonctionnement. Le COP n’est cependant pas adapté pour caractériser l’exploitation d’une pompe à chaleur de manière globale sur toute l’année. C’est pourquoi, on utilise le COPA qui est le rapport entre l’énergie produite pour le chauffage et l’énergie électrique consommée, énergies qui sont mesurées sur une année. Pour la comparaison entre différents systèmes de chauffage, il est important de bien définir les limites de ces derniers. Un COPA élevé exige un dimensionnement optimal de tout le système.
L’efficacité d’une pompe à chaleur dépend très fortement de la différence de température entre la source de chaleur et le niveau de température du chauffage. Plus la température de la source chaude (air, eau ou sol) est élevée et plus la température de chauffage est basse, alors d’autant plus élevée sera l’efficacité. De plus, l’efficacité est aussi influencée par le comportement de l’utilisateur. C’est pourquoi le coefficient de performance annuel ne peut pas être représenté par une valeur unique, mais plutôt par un intervalle dans lequel se situe le COPA.
De façon générale oui car toutes les pompes à chaleur permettent de subvenir aux besoins en production de chaleur et d’eau chaude sanitaire. Il y a toutefois des différences entre les divers systèmes de pompes à chaleur qu’il convient de respecter:
Pompes à chaleur air-eau:
Les pompes à chaleur air-eau ont une limite d’utilisation qui va généralement jusqu’à une température minimale de l’air de -20°C. Cela signifie que pour le plateau suisse (selon la norme SIA, la température moyenne se situe à environ -8°C) et jusqu’à une altitude de 1000 m (selon la norme SIA environ -10°C) les pompes à chaleur subviennent sans problème à la totalité des besoins en chauffage. Si la température descend en dessous de ces valeurs normées, un corps de chauffe de secours s’enclenche automatiquement. Statistiquement de tel cas n’arrive que très rarement.
Pompes à chaleur sol-eau:
Pour ce type de pompe à chaleur, le dimensionnement correct des sondes géothermiques verticales est déterminant. Pour cela, il y a une norme (SIA 384/6) qui prend en compte tous les paramètres déterminants.
Pompes à chaleur eau-eau:
Lorsque la pompe à chaleur utilise les eaux souterraines comme source de chaleur, le débit et la qualité de ces eaux sont déterminants. Une analyse permet de donner les informations indispensables. Lors de l’utilisation des eaux de surface de lacs ou de rivières, c’est le niveau de pollution des eaux et les risques de gel qui sont déterminants.
Oui, les pompes à chaleur sont parfaitement à même d’assurer le chauffage avec un réseau de distribution par radiateurs. Ceci tant dans la construction neuve que dans la rénovation. La température de départ sur le réseau de distribution se situe, selon les fabricants, de 55°C à 65°C.
Le niveau de température de chauffage joue un rôle important sur l’efficacité de l’installation. Plus cette température est élevée, moins l’installation sera efficace. Par conséquent, il est important de déterminer avec précision cette température maximum nécessaire. Il vaut presque toujours la peine, de remplacer les anciens radiateurs par des modèles disposant d’une surface d’échange plus élevée. De façon générale les mesures énergétiques sur l’enveloppe du bâtiment pour une diminution directe des besoins de chaleur et par conséquent une diminution de la température de chauffage doivent être examinée. Une diminution de 5°C de la température de départ du chauffage signifie 8% d’amélioration de l’efficacité (c’est-à-dire que la pompe à chaleur consomme 8% d’électricité en moins). Cela contribue par conséquent à une amélioration des performances annuelles de l’installation et à une diminution des émissions de CO2.
Les plus importants consommateurs d’électricité en 2006:
Consommation de toute la Suisse: 100%
Brûleurs de chauffages à gaz et à mazout: 2%
Chauffages électriques à résistances: 6%
Chauffe-eau électriques à résistances: 4%
Appareils électroménagers: 11%
Moteurs dans l’industrie: 19%
Eclairage: 13%
Trains, trams, transports par câbles: 5%
A titre de comparaison:
112’800 pompes à chaleur (état fin 2006): 1,5%
400'000 pompes à chaleur (objectif fin 2020): 4%
Le remplacement de tous les chauffages électriques à résistances et de tous les chauffe-eau électriques permettraient de libérer suffisamment de courant pour faire fonctionner un million de pompes à chaleur.
Le courant électrique produit en Suisse provient à 40% de centrales nucléaires et à 60% de centrales électriques qui utilisent des énergies renouvelables, avant tout des centrales hydrauliques. Au niveau de la consommation, c’est le contraire: l’importation et de l’exportation d’électricité aboutissent à ce que le courant électrique à la prise provient à 60% d’énergies non renouvelables.
Pour les pompes à chaleur en Suisse, il n’est absolument pas nécessaire de construire des centrales électriques supplémentaires. Les quantités d’électricité nécessaires sont déjà disponibles. En comparaison: plus d’un quart de la consommation totale de la Suisse va sur le compte de l’éclairage privé et publique, ainsi que des appareils électroménagers. Par contre les pompes à chaleur actuellement en service ne sont responsables que de 1 à 2% de la consommation totale. Avec l’augmentation de l’efficacité des appareils électroménagers et le remplacement des chauffages électriques à résistances, davantage de courant électrique peut être économisé que ce qui est nécessaire pour les pompes à chaleur.
Les propriétaires peuvent aujourd’hui déjà choisir parmi différentes sortes de courant électrique: si vous faites fonctionner votre pompe à chaleur avec du courant hydraulique, éolien ou photovoltaïque, votre chaleur de chauffage proviendra à 100% d’énergie renouvelables.
Les bases juridiques et les règles sont contenues dans l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Par conséquent, tous les appareils contenant plus de 3kg de fluide frigorigène stable dans l’air doivent être déclarés (documentation technique du fabricant et plaque signalétique sur la pompe à chaleur). Environ un tiers des pompes à chaleur vendues chaque année en Suisse tombe sous le coup de cette déclaration. Une vignette et un livret d’entretien accompagnent la machine et le propriétaire qui doit, avec l’aide de son fournisseur, effectuer les contrôles d'étanchéité prescrits. Il s’agit d’un simple contrôle et non d’un entretien. Cela peut se faire sans la conclusion d’un contrat de maintenance.
Lois et documentation:
Règlements visant à réduire les risques liés à l'utilisation de certains gaz synthétiques à effet de serre (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim)
Installations contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air (2ème édition actualisée en 2009).
Instructions: installations stationnaires et appareils contenant des fluides frigorigènes (2ème édition actualisée en 2006).
Quels sont les points à retenir?
a) Instructions pour les installations contenant plus de 3kg de fluide frigorigène stable dans l’air
Cela concerne les pompes à chaleur, les installations de production de froid et les climatiseurs.
Les instances de contrôle sont en principe les cantons.
b) Contrôle de l’étanchéité (fréquence des contrôles) et livret d’entretien
Fréquence des contrôles: les contrôles d’étanchéité d’un dispositif ou d’une installation doivent être effectués après chaque intervention dans le circuit frigorifique et après chaque entretien.
En règle générale, on applique la fréquence de contrôle suivante: dispositifs et installations construits sur place, 1er contrôle deux ans après la mise en service et ensuite une fois par an. Exception pour les installations et appareils compacts produits en usine: 1er contrôle 6 ans après la mise en service; 2ème contrôle 4 ans plus tard et ensuite tous les deux ans.
Tenue d’un livret d’entretien: un livret d’entretien doit être tenu pour tous les appareils et toutes les installations contenant plus de 3kg de fluide frigorigène, indépendamment du type de fluide utilisé.
c) Déclaration obligatoire
La déclaration obligatoire concerne toutes les installations qui sont mises en service ou hors service et contenant plus de 3kg de fluide frigorigène appauvrissant la couche d’ozone ou stable dans l’air. Le livret d’entretien de la ASF/GSP contient une fiche de déclaration.
Les installations existantes doivent aussi être déclarées.
Des informations complètes peuvent être consultées et téléchargées du site Internet de l’Office fédéral de l’environnement OFEV:
www.bafu.admin.ch et du GSP:
www.pac.ch, rubriques "Chiffres & faits" "Fluides frigorigènes"
En Suisse, nous disposons de trois certificats de qualité. Ces certificats sont émis par le Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP et garantissent un haut niveau de qualité. Ils sont reconnus par l’Office fédéral de l’énergie, les cantons et les distributeurs d’énergie électrique. Ils sont généralement étroitement liés à leurs programmes d’encouragement.
Une pompe à chaleur, respectivement une gamme de pompes à chaleur, est certifiée sur la demande du fabricant pour autant qu’un certain nombre d’exigences minimales soient respectées, à savoir: un COP minimal atteint sur un banc d’essai d’un centre de tests reconnu ainsi que des mesures de bruit, des exigences minimales concernant la documentation technique, les manuels d’installation et d’utilisation. Le fabricant doit assurer également un réseau de service après vente 24h sur 24h et au minimum deux ans de garantie totale. Cette procédure est soutenue sur le plan international (European Heat Pump Association, EHPA).
Le certificat de qualité pour entreprises de forages assure des travaux selon l’état de la technique. Les entreprises certifiées s’engagent à respecter certaines règles lors du choix des équipements et des appareils ainsi que lors des déclarations de travaux. D’autre part, elles doivent régulièrement soumettre leurs collaborateurs à des cours de formation continue. La protection des eaux et de l’environnement revêt une importance élevée. Des règles précises sont fixées dans le règlement d’application du certificat de qualité. Le contrôle de l’application de ces règles est assuré par la Commission de certification selon un procédé d’échantillonnage.
Le diplôme de "Partenaire GSP certifié" récompense les installateurs, les planificateurs et les ingénieurs spécialisés dans le domaine des installations techniques du bâtiment qui ont suivi une formation ad hoc et qui ont réussi l’examen. Les personnes diplômées sont à même de saisir sur place les informations nécessaires pour dimensionner, projeter, planifier, installer et mettre en service des installations.
Le Pompes à chaleur système-module (abrégé PAC système-module) assure la qualité des installations de chauffage et contribue à ce qu’elles atteignent leur meilleure efficacité énergétique possible.
Au cours des 30 dernières années, de plus en plus de pompes à chaleur ont été installées et quelque 20 000 unités ont été vendues chaque année depuis 6 ans, ce qui représente environ un tiers de tous les chauffages. Des enquêtes ont montré que certaines pompes à chaleur consomment plus d’électricité qu’elles ne devraient et que l’efficacité énergétique des installations de pompes à chaleur pourrait être fortement augmentée en prenant les mesures appropriées. Le PAC système-module définit ces mesures et répartit clairement les domaines de compétence entre le fournisseur de pompes à chaleur et l’installateur chauffagiste.
Il est fréquent que certaines étapes décisives de la planification soient négligées dès la soumission de l’offre ou dans le contrat d’entreprise, ou parfois au cours de l’installation. Il en résulte qu’une économie d’électricité serait assez facile à réaliser pour de nombreuses installations. En commandant un PAC système-module, le client est assuré que les conditions-cadres d’une exploitation parfaite et efficace de l’installation de pompe à chaleur sont établies.
La certification des modules garantit que l’installation mise en place par la suite repose sur des composants contrôlés et compatibles entre eux. De plus, des consignes précisent la façon d’intégrer et de planifier l’installation.
La détermination de la répartition des responsabilités entre l’installateur de la pompe à chaleur et son fabricant ou son fournisseur permet d’éviter des recoupements et l’oubli d’étapes importantes dans la planification ou l’exécution.
Des éléments comme la garantie de performance et le classeur de l’installation génèrent la transparence et la possibilité de vérifier a posteriori la planification et l’exécution de l’installation, même des années plus tard.
La certification d’une installation par le GSP assure que l’installation de pompe à chaleur a été planifiée et exécutée correctement et qu’elle respecte à 100% les consignes du PAC système-module.
La mise en service correcte et le contrôle ultérieur après 2 ans garantissent que l’installation de pompe à chaleur fonctionne de manière énergétiquement efficace, qu’aucun chauffage électrique complémentaire n’est enclenché inutilement et que la pompe à chaleur n’est pas mise en marche ou arrêtée trop fréquemment. De fait, la mise en marche et l’arrêt trop fréquents d’une pompe à chaleur réduisent sa durée de vie.
Le PAC système-module est le fruit d’une initiative de représentants de la branche (fabricants, fournisseurs, installateurs, associations) qui tiennent beaucoup à la satisfaction de la clientèle et à l’efficacité énergétique.
Le PAC système-module est soutenu par un ensemble d’organismes et de sociétés: SuisseEnergie, le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP), ImmoClimat Suisse (ICS), la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC) et l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment suissetec).
Le programme SuisseEnergie promeut l’efficacité énergétique dans différents domaines. Depuis près de 20 ans, il procède à ses propres mesures sur le terrain et il est en contact étroit avec les associations et leurs services de médiation. SuisseEnergie estime que la qualité des installations de pompes à chaleur mises en place peut être nettement améliorée par le PAC système-module: l’observation des principales exigences de planification et d’installation et la bonne combinaison des composants centraux d’une installation de pompe à chaleur permettent une économie d’énergie supplémentaire sans coûts supplémentaires notables.
La mise en place d’un PAC système-module certifié n’est pas plus chère qu’une installation comparable de même qualité fabriquée sans certification. Avec une durée de vie de 20 ans, l’économie de coûts de chauffage peut atteindre l’équivalent de 2 ans de chauffage.
Pour les installations ne dépassant pas 15 kW, il n’y a en général pas de planificateur ou de technicien du bâtiment associé au processus de planification. C’est pourquoi les installations de ce type présentent les plus gros écarts de qualité. Il est prévu d’étendre plus tard le PAC système-module à des installations plus puissantes.
En tant que propriétaire ou personne concernée par le bâtiment, vous avez avantage à trouver un installateur qualifié pour la planification et l’installation de systèmes-modules pompes à chaleur. Une liste peut être consultée sur Internet, à la page www.wp-systemmodul.ch (où vous trouverez également beaucoup d’autres informations utiles sur le PAC système-module). Choisissez une des entreprises énumérées et demandez-leur une offre.
Vous pouvez aussi vous renseigner d’abord auprès d’un fabricant ou fournisseur de votre choix, qui propose des PAC systèmes-modules certifiés. La liste de ces fournisseurs figure également sur ce site Web.
L’entreprise qui a fait les travaux vous a remis un classeur de documentation concernant votre installation. Vous y trouverez la garantie de prestation dans laquelle l’entreprise confirme ses travaux par écrit. Si vous avez un doute, cherchez à dialoguer avec l’entreprise. Au cas où vous n’arriveriez pas à vous entendre avec elle, contactez la coordination du PAC système-module (vous trouverez l’adresse sous www.wp-systemmodul.ch) et faites contrôler l’installation par un spécialiste neutre (service payant). Cette personne procède à une analyse approfondie de votre installation de chauffage et rédige une évaluation neutre et indépendante du produit.
Avec un PAC système-module, seuls des modules certifiés au préalable peuvent être intégrés dans l’installation: une pompe à chaleur porteuse d’un certificat de qualité avec tous les composants qui en font partie. Cela garanti qu’ils sont coordonnés de manière optimale.
Les associations professionnelles assurant la coordination proposent des formations pour les fabricants, les fournisseurs et les installateurs. Ceux-ci s’engagent par écrit à respecter les consignes du PAC système-module. Les entreprises qualifiées pour ce type d’installation et les fournisseurs de PAC systèmes-modules certifiés sont indiqués à l’adresse www.wp-systemmodul.ch.
Par la signature de la convention du PAC système-module, l’installateur s’engage à exécuter les étapes de planification définies dans le cahier des charges et à mettre dans le classeur de l’installation les documents permettant leur vérification ultérieure. Les mises en service standardisées, effectuées tant par l’installateur que par le fournisseur, font l’objet d’une documentation et les paramètres choisis sont réexaminés au cours de la deuxième année d’exploitation par un contrôle a posteriori reposant sur les valeurs d’exploitation réelles.
L’installateur envoie la garantie de prestation et tous les documents y relatifs (procès-verbaux de mise en service de l’installateur et du fournisseur) au service de certification du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP). Ce service examine les documents et délivre un certificat d’installation au propriétaire du logement.
Le service de certification charge des experts externes de vérifier les installations de pompes à chaleur à intervalles réguliers. Le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP) est responsable des contrôles par sondages.
Non, alors que seuls des modules certifiés peuvent être intégrés, les installateurs n’ont pas d’obligation de qualification. Mais SuisseEnergie recommande de mandater un installateur qualifié. Le fait de participer à une formation continue est un bon indice de l’importance qu’un installateur attache à la qualité.
Le site Web de SuisseEnergie vous fournit de précieuses informations et indications à jour sur le PAC système-module. Vous trouverez des informations détaillées et des documents d’aide destinés aux propriétaires, aux personnes concernées par le bâtiment, aux installateurs et aux fabricants et fournisseurs sur la page Internet www.wp-systemmodul.ch. Vous obtiendrez des informations spécifiques aux produits sur les sites Web des fabricants ou fournisseurs.