Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03540.jsonl.gz/1191

Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "Meisterprüfung" hinzufügen oder entfernen möchtest
2 Exakte Antworten
136 Text Antworten
0 Multiple Choice Antworten
Karte wurde gelöscht
Erläutern Sie den Begriff Lichtstrom.
Der Lichtstrom ist die gesamte, von einer Lichtquelle nach allen Richtungen abgestrahlte Lichtleistung.
Erläutern sie den Begriff Beleuchtungsstärke.
Die Beleuchtungsstärke ist ein Maß für das auf eine Fläche auftreffende Licht. Die Einheit ist Lux
Erläutern Sie den Begriff Leuchtdichte.
Die Leuchtdichte ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer leuchtenden Fläche hat.Sie ist das Verhältnis der Lichtstärke zur Größe der sichtbaren leuchtenden Fläche und wird in cd/m2 angegeben.
Erklären Sie den Begriff "Schlupf" und erläutern Sie, warum bei einem Asynchronmotor der Schlupf nötig ist.
Der Schlupf ist die Drehzahl-Differenz zwischen Ständerdrehfeld und Läufer, meist angegeben als Prozentwert bezogen auf die Drehfelddrehzahl. Der Schlupf bei Betrieb mit Bemessungsleistung beträgt etwa 3% bis8% der Drehfelddrehzahl. Asynchronmotoren benötigen einen Schlupf zur Induktion des Läuferstromes.
Wo und wie ist festgelegt welches Drehfeld vom VNB geliefert wird?
lt. TAB NS-Nord 6 Hauptstromversorgung 6.1 Aufbau und Betrieb Nr.2
Der Netzbetreiber schließt Hauptstromversorgungssysteme so an, das an der Messeinrichtung ein rechtes Drehfeld besteht.
Hauptleitungen sind als Drehstromleitungauszuführen. Der Kunde hat einen Wechselstromzähler. Wo (in welchem Bereich) sind die Brücken "Zusammenschluß" der Außenleiter durchzuführen?
TAB 7.2 Abs. 5
Die Verdrahtung des Zählerplatzes entspricht DIN43870-3. Werden Wechselstromzähler eingesetzt, sind vom Errichter der Anlage die freien Enden nicht benutzter Adern der Zählerplatzverdrahtung zu isolieren.Werden die drei Außenleiter der Zuleitung zum Stromkreisverteiler beim Einbau von Wechselstromzähler überbrückt, so führt der Errichter diese Überbrückung im oberen Anschlußraum des Zählerplatzes durch.
Ihr Mitbewerber hat in einer Industrieanlage die Versorgung einer neuen Produktionshalle installiert. Da er sich mit dem Auftraggeber überworfen hat, werden sie gebeten die bereits durchgeführten Arbeiten zu kontrollieren und die restlichen Arbeiten auszuführen. Bei der Besichtigung stellen sie fest, dass die Einspeisung über vier schwarze Einzelleiter erfolgt(L1,L2,L3,PEN), der PEN-Leiter wurde an den Enden mit blauem Isolierband markiert. Entspricht das den Vorschriften?
VDE0198-5.3.3 PEN-Leiter
Nein, das entspricht nicht den Vorschriften. Der PEN-Leiter muss durchgängig in grün-gelb geführt werden und am Ende mit einer blauen Markierung versehen werden. Oder durchgängig in blau geführt werden mit einer gr/ge Markierung
An einer Halle (Stahlskelettbau) wurde äußerer Blitzschutz installiert. Die Stahlstützen wurden als Ableiter verwendet. Ist das zulässig,bzw. hätten dann die Stahlstützen miteinander verbunden werden müssen?
VDE 0185-305-3 5.1.3 Nutzung von natürlichen Bauteilen
Natürliche Bestandteile aus leitenden Werkstoffen, die immer in der baulichen Anlage verbleiben und nicht geändert werden, dürfen als Teil eines LPS verwendet werden.
VDE 0185-305-3 5.3.1 Allgemeines
Um die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch Blitzstrom, der durch das LPS fließt, zu verringern, sind die ABleitungen so anzubringen, das vom Einschlagpunkt der Erde:
a) meherere parallele Strompfade bestehen
b) die Länge der Strompfade so kurz als möglich gehalten wird
c) ein Potentialausgleich zwischen den leitenden Teilen der baulichen Anlage nach 6.2 hergestellt ist.
An der Wand einer Halle wurden drei Dreifach Schuko-Steckdosen installiert. Abstand jeweils 10m. Die Zuleitung erfolgt mit NYM-5x2,5 zu einer Abzweigdose unter der Decke über der mittleren 3-fach Kombination. Von der Abzweigdose führt jeweils ein NYM-J 3x1,5 zu den Steckdosen. Ist das zulässig?
VDE 0100-540 5.1.4
Ja das ist zulässig, da eine Leitungsverringerung ohne vorherige Absicherungum einen Querschnitt verändert werden darf. Wenn ein Schutzleiter gemeinsam für mehrere Stromkreise verwendet wird, ist sein Querschnitt entsprechend dem Querschnitt des größten Außenleiters zu bemessen.
VDE 0100-520-528.1.2 Zusammenfassung der Leiter in Stromkreisenie Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrereHauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreismit einem Neutralleiterdürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle akriven Leiter gleichzeitig abschaltet.
Haben sicherheitsrelevante Anlagen Bestandschutz?
Bei Umnutzung, Umbauten und Erweiterungen haben Altbauten keinen Bestandschutz mehr.
Was bedeutet MLAR?
MLAR bedeutet Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
Was bedeutet E90?
E90 gibt den Funktionserhalt von elektrischen Leitungen an. Die 90 bedeutet, dass eine elektrische Leitung 90min einen Funktionserhalt hat.
Was bedeutet S90?
S90 ist die Kabelabschottung. S bezeichnet das Schott und die 90 die Zeit die dieses Schott im Brandfall standhält.
Zu wie viel % darf ein Kabelschott höchstens belegt sein?
Ein Kabelschott darf höchstens zu 60% belegt sein.
Dürfen Leitungen beliebig in einem Flucht und Rettungsweg installiert werden?
Nein, beliebig dürfen sie nicht installiert werden. Es dürfen Leitungen für Betriebsmittel und Leitungen für die Sicherheitsrelevanten Geräte installiert werden.
Wie sind Leitungsanlagen zu behandeln, wenn diese dennoch in Flucht- und Rettungswegen installiert werden müssen?
Leitungen müssen unterputz in nicht brennbaren Materialien verlegt werden, die der höchsten Feuerwiderstandsklasse entspricht. Die Leitungen müssen min. 15mm unter Putz liegen, oder im Kabelschacht (Faserplatten).
Was bedeuten die Klassen I und E bei einem Kanal?
z.B. I20 bezeichnet die Zeit für einen Brand von innen nach außen. E30 im Brandfall von außen nach innen.
Ist es zulässig Elektroinstallationsrohre mit durch Kabelschottung zu füren?
Ja, wenn das ausgewählte System dieses vorsieht.
Dürfen bei der Erstmontage bzw. Nachinstallation verschiedene Kabelschottungen miteinander kombiniert werden?
Nein, dies ist nicht zulässig, da die Kabelschottungen des Herstellers eventuell nach verschiedenen Methoden arbeitet.
Dient die Kennzeichnung von Kabelschottungen ausschließlich der Identifizierung der jeweiligen Kabelabschottung?
In erster Linie ja, jedoch steht auch der Errichter sowie das Herstellungsdatum und die Brandschutzklasse auf jedem Kennzeichnungsschild.
Ist die Mischbelegung von Normkabeln und Kabeln mit Funktionserhalt zusammen in einer Trasse für den Funtionserhalt zulässig?
Ja, es ist erlaubt.
Welche Vorteile ergeben sich aus der Verbesserung des Leistungsfaktors in Verbraucheranlagen, wie ist eine Verbesserung realisierbar?
- Geringer Energieverbrauch bei gleichbleibender/steigender Ausbeute.
-z.B. Nutzung von Energiesparleuchten und Leuchtstofflampen mit EVG anstelle von Glühlampen.
- Hausgeräte einer besseren Energieeffizientsklasse verwenden. A+/A++
Bei der Errichtung von Beleuchtungsanlagen in Werkshallen wird bei Verwendung von Leuchtstofflampen häufig die Duoschaltung verwendet. Welche Vorteile hat diese Schaltung gegenüber einfachen Leuchtstofflampenschaltungen?
Die Blindleistung wird kompensiert. Außerdem reduziert sich dadurch der Stroboskopeffekt der Beleuchtung, da durch die Phasenverschiebung der Ströme in den einzelnen Zweigen auch die Hell-Dunkel-Phasen der Lampen verschoben sind.
Warum benötigt eine Gasentladungslampe ein Vorschaltgerät?
Gasentladungslampen benötigen zur Zündspannungserzeugung und zur Strombegrenzung im Betrieb ein Vorschaltgerät.
Was bedeutet Lichtausbeute?
Lichtausbeute gibt den erzeugten Lichtstrom im Verhältnis zur aufgewendeten elektrischen Leistung an.
Was ist Leuchtdichte?
Die Leuchtdichte Lv ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer leuchtenden oder beleuchteten Fläche hat. Sie ist das Verältnis der Lichtstärke zur Größe der sichtbaren leuchtenden Fläche.
Wodurch kann in der Beleuchtungstechnik Blendung a.) hervorgerufen werden b.) vermieden werden?
Warum ist die Schattenbildung am Arbeitsplatz erwünscht?
a.) Zu hohe Leuchtdichte, falsche Anordnung der Leuchten, falsche Auswahl der Leuchten
b.) Richtige Leuchten Wahl, Richtige Anordnung, muss in Längsrichtung zum Arbeitsplatz angebracht sein.
Eine Schattenbildung ist zum Erkennen des Objekts notwendig. Bei gleichmäßiger, schattenloser Ausleuchtung kannman z.B. seine Form und Oberflächenstruktur weniger gut unterscheiden.
Nenen Sie die beiden Hauptbereiche des Blitzschutzes,und geben sie kurz an, was jeweils dazugehört.
Äußerer Blitzschutz: Das System besteht aus Fangeinrichtung, Ableitung und Erdungsanlage.
Innerer Blitzschutz: Das System besteht aus dem Potentialausgleich und dem Überspannungsschutz.
Nennen Sie die Auswirkung eines Blitzstromes.
- Thermische Wirkung (Brandschäden)
- Dynamische Wirkung (Starke Verformung von Leitern durch Magnetfelder)
- Elektromagnetische Wirkungen (Induktion von Überspannungen in die elektrische Anlage)
- Akustische Wirkung (Donner)
- Spannungserhebeng aller vom Blitzstrom durchflossenen Teile ( Überschläge zwischenverschiedenen Potentialen.)
Wie groß dürfen die Maschen einer Fanganlage höchstens sein?
Die Maschenweite ist abhängig von der Schutzklasse. Darf aber nicht größer als 20mx20m sein.