Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07275.jsonl.gz/239

Contrôler les consommations énergétiques ainsi que l'eau pour les bâtiments de l'Etat de Fribourg et trouver des solutions pour les diminuer...
lucie
L'aquarium est-il un bâtiment protégé? qu'est ce que cela implique t'il?
Serge Chardonnens
Non, l'aquarium n'est pas protégé...
lucie
Il y a quatre chaufferies qui marchent par alternance, en casacde de 5minutes. Pourrait-on améliorer le système?
Serge Chardonnens
Petite correction, 4 chaudières pas 4 chaufferies, la chaufferie étant le local. Selon les valeurs ci-dessous la différence d'heure entre chaudière n'est pas trop importante, mais nous allons faire un contrôle au début de l'année...
Valeur en heures pour les 4 brûleurs
Courbe
1
2
3
4
2010
4'302.33
3'803.41
3'666.07
3'939.34
2011
3'602.41
3'877.32
3'375.26
3'497.48
lucie
Pourrait-on pousser le réglage plus loin, renforcer les écarts entre les consommations jour/nuit, périodes scolaires/ vacances ?
Serge Chardonnens
Le système de régulation est encore en test, les travaux de rénovation arrivent en phase finale. Une séance est prévue pour la début de l'année 2012 pour un affinage de la régulation.
lucie
Pourrait-on mieux équilibrer le chauffage à l'intérieur des bâtiments? (il fait moins chaud en haut qu'en bas)
Serge Chardonnens
Oui, il faut équiper les retours des radiateurs avec un système de réglage "Quitus" par exemple. Mais cela implique de vidanger les radiateurs du bâtiment afin de modifier les raccordements. Il faut encore compter 1 à 2 semaines de travail par bâtiment pour l'équilibrage des radiateurs....
lucie
Pourrait-on installer des vannes thermostatiques sur les radiateurs?
Serge Chardonnens
Oui, idem que pour l'équilibrage du chauffage, coût par vanne environ CHF 150 à 200...
lucie
Quelle est la quantité d'énergie renouvelable utilisée dans le chauffage de l'école?
Serge Chardonnens
Voici les valeurs ci-dessous...
Bâtiment : 0035 - Collège St-Michel - Lycée
0.61 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables
Bâtiment : 0037 - Collège St-Michel - Eglise
0.60 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables
Bâtiment : 0039 - Collège St-Michel - Gymnase
0.68 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables
Bâtiment : 0042 - Collège St Michel - Internat
0.38 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables
Bâtiment : 0043 - Collège St-Michel Ecole commerce
0.42 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables
Bâtiment : 0045 - Collège St-Michel - Sportif
1.81 % de cette consommation provient de sources d'énergie renouvelables
lucie
Il y a un nouveau système d'aération à la piscine. Qu'est ce qu'on va ganer avec ce système?
Serge Chardonnens
Avant environ 10'000 m3/h à +-24°C était rejeté à l'extérieur, avec le nouveau système, la récupération de chaleur permettra une économie d'énergie annuelle de plus de 150'000 kWh selon les condition d'utilisations estimées.
lucie
Est-ce qu'il serait possible, rentable, d'installer des capteurs solaires afin de chauffer l'eau des douches.
Serge Chardonnens
Dans le cadre de son Master, un étudiant de l'école d'ingénieur a étudié la possibilité, mais économiquement elle est trop chère. Par contre, il est prévu de mettre du photovoltaïque...
lucie
Qu'est ce que comprend l'indice énergétique ? (chauffage, électricité, lumière, ...)
Serge Chardonnens
L'énergie pour le chauffage (mazout, gaz ou bois) et le courant électrique pour les appareils du chauffage (brûleur, pompes, etc.) sans la lumière...
lucie
Qu'est ce que nous, sur place, pouvons faire? (prendre les mesures des températures, ...)
Serge Chardonnens
J'ai fourni au concierge M. Brodard un classeur avec des feuilles pour le relevés des températures de départ des divers bâtiments et selon la température moyenne pour Fribourg (voir la feuille officielle), vous pouvez tracer la signature énergétique de chaque bâtiment...
lucie
Certains endroits dans les bâtiments, comme les couloirs, sont moins chauffés que les salles de cours. Comment monter cette différence dans l'indice énergétique?
Serge Chardonnens
Avec un calcul de surface, de ΔT entrent les couloirs et les salles...
lucie
Les salles ge gym ainsi que les vestiaires sont trop chauffées. On en vient à ouvrir les fenêtre. Peut-on y remedier?
Serge Chardonnens
Un réglage fin doit être encore fait pour ce bâtiment, mais il faut savoir qu'une personne assis dégage entre 80 à 100W/h et qu'une personne en activité 200 et 300 W/h. Les salles de gym ont normalement un réglage de +-18°C, mais votre apport en énergie thermique augmente la température de la salle. Pour le vestiaire, les douches dégages aussi de l'énergie...
Enerschool à St-Michel est un projet soutenu par les services cantonaux de l'énergie et des bâtiments de Fribourg.