Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03392.jsonl.gz/1430

Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "Meisterprüfung" hinzufügen oder entfernen möchtest
2 Exakte Antworten
136 Text Antworten
0 Multiple Choice Antworten
Karte wurde gelöscht
An der Wand einer Halle wurden drei Dreifach Schuko-Steckdosen installiert. Abstand jeweils 10m. Die Zuleitung erfolgt mit NYM-5x2,5 zu einer Abzweigdose unter der Decke über der mittleren 3-fach Kombination. Von der Abzweigdose führt jeweils ein NYM-J 3x1,5 zu den Steckdosen. Ist das zulässig?
VDE 0100-540 5.1.4
Ja das ist zulässig, da eine Leitungsverringerung ohne vorherige Absicherungum einen Querschnitt verändert werden darf. Wenn ein Schutzleiter gemeinsam für mehrere Stromkreise verwendet wird, ist sein Querschnitt entsprechend dem Querschnitt des größten Außenleiters zu bemessen.
VDE 0100-520-528.1.2 Zusammenfassung der Leiter in Stromkreisenie Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrereHauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreismit einem Neutralleiterdürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle akriven Leiter gleichzeitig abschaltet.
Haben sicherheitsrelevante Anlagen Bestandschutz?
Bei Umnutzung, Umbauten und Erweiterungen haben Altbauten keinen Bestandschutz mehr.
Was bedeutet MLAR?
MLAR bedeutet Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
Was bedeutet E90?
E90 gibt den Funktionserhalt von elektrischen Leitungen an. Die 90 bedeutet, dass eine elektrische Leitung 90min einen Funktionserhalt hat.
Was bedeutet S90?
S90 ist die Kabelabschottung. S bezeichnet das Schott und die 90 die Zeit die dieses Schott im Brandfall standhält.
Zu wie viel % darf ein Kabelschott höchstens belegt sein?
Ein Kabelschott darf höchstens zu 60% belegt sein.
Dürfen Leitungen beliebig in einem Flucht und Rettungsweg installiert werden?
Nein, beliebig dürfen sie nicht installiert werden. Es dürfen Leitungen für Betriebsmittel und Leitungen für die Sicherheitsrelevanten Geräte installiert werden.
Wie sind Leitungsanlagen zu behandeln, wenn diese dennoch in Flucht- und Rettungswegen installiert werden müssen?
Leitungen müssen unterputz in nicht brennbaren Materialien verlegt werden, die der höchsten Feuerwiderstandsklasse entspricht. Die Leitungen müssen min. 15mm unter Putz liegen, oder im Kabelschacht (Faserplatten).