Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03392.jsonl.gz/1367

Elektrokabel verlegen
Um an einem Gerät (Licht, Steckdose usw.) Strom von der Quelle am Service-Panel zum Ziel zu befördern, müssen Sie ein elektrisches Kabel verlegen. Ein Draht ist die kritische und wesentliche Verbindung, die das Netzwerk zwischen diesem einzelnen Startpunkt und verschiedenen verstreuten Endpunkten bildet.
Aber wie verlegt man den elektrischen Draht? In einigen Fällen handelt es sich möglicherweise um einen permanent unfertigen Bereich, z. B. eine Garage oder einen Schuppen. Für viele Hausbesitzer, die mit dieser Situation konfrontiert sind, ist es nicht erforderlich, die Verkabelung hinter einer äußeren Schicht Trockenbau zu verlegen, da die Ästhetik keine Rolle spielt. In diesem Fall können Sie keine NM-Kabel (nicht aus Metall) mit Kunststoffummantelung verwenden (Romex ist eine bekannte Marke von NM-Kabeln). Mit Kunststoff ummantelte NM-Drähte gelten als zu zerbrechlich, um freigelegt zu werden. Sie müssen entweder Kabelrohre mit einzelnen Drähten oder metallummantelte BX-Kabel verwenden.
Der zweite und weitaus häufigere Fall ist, dass Sie Kabel in geschlossenen Wänden verlegen, um den Raum als Wohnraum zu nutzen. Bei Neubauten können die Wände als offene Wände beginnen, durch die ein Stromkabel verlegt werden muss, und später vom Trockenbauteam geschlossen werden. Beim Umbau beginnen Wände häufig als geschlossene Wände, die erst geöffnet werden müssen, bevor Draht durch sie geführt wird.
Werkzeuge und Materialien
Für geschlossene Wände ein Trockenbauschneidegerät wie eine manuelle Stichsäge, ein Mehrfachwerkzeug oder eine RotoZip-Säge
Gestütfinder
Elektrischen Draht
Metallnagelschutz für die Bolzen
Auger bisschen
Bohren
Schutzbrille
Maßband
Zimmermanns Bleistift
Vakuum einkaufen
Staubmaske
Elektrokabel verlegen
In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass sich zwischen der Servicekonsole und dem zu verkabelnden Gerät eine geschlossene Wand befindet. Das Verlegen von Elektrokabeln durch die Wände und das Anschließen der Kabel an Endgeräte ist für einen erfahrenen Heimwerker eine einfache und sichere Aufgabe. Für viele Hobbyelektriker kann es jedoch eine unangenehme Aufgabe sein, die Verkabelung in die Wartungskonsole (Leistungsschalterkasten) einzubinden und damit die Verkabelung zu elektrifizieren. Wenn Sie in dieses Lager fallen, können Sie einen qualifizierten Elektriker beauftragen, um diesen letzten Schritt auszuführen.
Besorgen Sie sich eine Erlaubnis
In den meisten Gemeinden ist für Arbeiten, bei denen elektrische Kabel durch Wände verlegt und an Geräte angeschlossen werden, eine Genehmigung erforderlich. In vielen Gemeinden dürfen Heimwerker arbeiten, solange die Arbeiten in ihren eigenen vier Wänden ausgeführt werden. Manchmal ist eine kurze elektrische Prüfung des Hausbesitzers erforderlich, damit der Heimwerker eine vorübergehende Erlaubnis einholen kann.
Öffne die Mauer
Wenn die Wand mit Trockenbauwand geschlossen ist, müssen Sie in die erste Schicht Trockenbauwand schneiden, um an die Innenseite der Wand zu gelangen. Markieren Sie eine gerade Linie von der Stromquelle zum Ziel. Ihr Ziel ist es, so wenig Trockenbau wie möglich zu schneiden.
Horizontal: Wenn Sie horizontal über Stehbolzen laufen (z. B. von einem Auslass zu einem anderen Auslass), markieren Sie einen Abschnitt mit einer Höhe von 12 Zoll und einer horizontalen Länge, die Sie abdecken müssen. Diese Höhe ist erforderlich, damit Sie Ihre Hände und den Bohrer in die Wand einsetzen können.
Vertikal: Wenn Sie vertikal verlaufen, markieren Sie einen Abschnitt, der so breit ist wie der Abstand zwischen zwei Stehbolzen. Verwenden Sie Ihren Bolzensucher, um die Bolzen zu lokalisieren.
Schalten Sie aus Sicherheitsgründen die Leistungsschalter für alle zugehörigen stromführenden Kabel in der Umgebung aus. Schneiden Sie mit Ihrer manuellen oder elektrischen Säge den von Ihnen markierten Abschnitt der Trockenbauwand aus. Legen Sie den Trockenbauabschnitt vorsichtig beiseite, damit Sie später die Wand reparieren können.
Wählen Sie einen Bohrer
Für Drähte mit 12 oder 14 Gauge bietet ein 1/2-Zoll- oder 3/8-Zoll-Spaten- oder Schneckenbohrer, der an einem Bohrer montiert ist, ausreichend Platz, um den Draht durchzuziehen. Größere Löcher beeinträchtigen die strukturelle Integrität des Stollens. Kleinere Löcher erschweren das Ziehen des Drahtes.
Das Loch muss mindestens 1 1/4 Zoll von der Vorderkante des Bolzens entfernt sein, um die Code-Anforderungen zu erfüllen und einen versehentlichen Kontakt beim Anheben der Trockenbauwand zu verhindern. Es gibt keine Regeln, wie hoch Sie das Loch und die Verkabelung platzieren. Die beste Route ist die, die direkt zur nächsten Box führt.
Bohren Sie die Löcher
Befestigen Sie den Bohrer am Bohrer und bohren Sie im vorgesehenen elektrischen Lauf ein Loch in die Seiten aller Stehbolzen. Versuchen Sie beim Bohren von Löchern, einer geraden Linie zu folgen. Jede Abweichung von einer geraden Linie erschwert das Ziehen. Säubern Sie die Hackschnitzel und Sägemehl mit einem Ladenstaubsauger.
Führen Sie den elektrischen Draht
Das Ziehen von Draht durch Stollen wird durch NM-Draht wie Romex mit einer patentierten Beschichtung namens SimPull, die die Reibung verringert, etwas erleichtert. Als Romex-Besitzer Southwire Tests in Häusern in Nashville, Tennessee, durchführte, stellten sie eine erhebliche Verkürzung der Installationszeiten fest. Andere NM-Kabelmarken bieten möglicherweise eine ähnliche Funktion.
Vor dem Ziehen langer Drahtabschnitte die Spule abwickeln und gerade ausrichten. Auf diese Weise kämpfen Sie nicht mit festgebundenen Drähten auf einer Spule, und der Zug verläuft viel reibungsloser.
Im Allgemeinen möchten Sie nicht zu viel überschüssiges Kabel in Ihren Wänden verstecken. Aber es hilft, ein wenig Spiel in den Kabeln in cas zu lassen