Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03339.jsonl.gz/247

Nach Pumpversuchen und einem Aufbereitungsversuch mit Pilotanlage im Jahr 2018 kam die Inbetriebnahme der Aufbereitungs- und Pumpstation Prati Maggi im Sommer 2022, der im Tessin besonders trocken war, gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Die Anlage bereitet eine neue Trinkwasserressource auf, einen eingeschlossenen tiefen Aquifer von ausgezeichneter Qualität, abgesehen von einem hohen Gehalt an gelöstem Eisen und einem Arsengehalt, der sich dem gesetzlichen Grenzwert nähert.
Sechs Brunnen entnehmen Wasser aus einer Tiefe von 130 Metern und speisen die Aufbereitungsanlagen mit einer Nennkapazität von 4’700 m3/Tag.
Das gelöste Eisen wird in Oxidationstanks oxidiert, während das Arsen durch Kopräzipitation zurückgehalten wird. Die Ultrafiltrationsmembran hält anschliessend alle oxidierten Eisenpartikel zurück.
Das Ergebnis dieser Aufbereitung ist Wasser von hervorragender Qualität: reich an Mineralsalzen, frei von Schwebstoffen, gelöstem Eisen und Arsen und mikrobiologisch sehr stabil.