Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00104.jsonl.gz/6

Η Viessmann είναι μια γερμανική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 1917 στη Βαυαρία σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Hof. Ο δημιουργός του είναι ο Johann Viessmann, ο οποίος, μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο, δημιούργησε τη δική του επιχείρηση για να εκτελεί κάθε είδους επισκευές σε διάφορα μηχανήματα.
Εκσυγχρόνισε γρήγορα τον κόσμο των λεβήτων εισάγοντας τον χάλυβα σε μια αγορά που κυριαρχούνταν από λέβητες από χυτοσίδηρο. Με την πάροδο των ετών, η Viessmann συνέβαλε σταδιακά στην εξάπλωση του χαλύβδινου λέβητα, μέχρι το 1957, όταν σημειώθηκε πραγματική έκρηξη σε αυτό το τμήμα της αγοράς με τον λεγόμενο Triola, έναν μικτό λέβητα που χρησιμοποιούσε πετρέλαιο και άνθρακα.
Εάν επιθυμείτε μια προσφορά για το Viessmann Vitocal 200, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο εγκαταστατών μας. RGE Qualipac στη Γαλλία και συνεργάτες ΣΓΠ στην Ελβετίαή RESCERT στο Βέλγιο μέσω της παρακάτω φόρμας.
Η Viessmann ειδικεύεται στους συμβατικούς λέβητες πετρελαίου και στους λέβητες συμπύκνωσης και προσφέρει επίσης λέβητες αερίου, καθώς και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακά θερμικά συστήματα.
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε το μοντέλο αντλίας θερμότητας αέρος-νερού Vitocal 200 της Viessmann, την έκδοση Vitocal 200-A σε πακέτο και την έκδοση Vitocal 200-S split.
Το μοντέλο αυτό είναι πολύ δημοφιλές στη Γερμανία και στην Ελβετία, καθώς είναι γνωστή η επιτυχία της Viessmann στην Ελβετία. Το Viessmann Vitocal 200 μπορεί επίσης να βρεθεί σε πολλές γαλλικές περιοχές, ανατολικότερα προς το Μετς, τη Νανσί, το Στρασβούργο, τη Μαλχάουζ, το Μπελφόρ, τη Λυών και την Μπεζανσόν, όλες πόλεις που δεν απέχουν πολύ από τους Γερμανούς γείτονές τους.
Το μοντέλο που απεικονίζεται στη φωτογραφία Vitocal 200-A αποτελείται από μια εξωτερική μονάδα (στα δεξιά της φωτογραφίας) η οποία περιέχει ολόκληρο το κύκλωμα ψυκτικού μέσου, εξατμιστή, συμπυκνωτή, συμπιεστή, βαλβίδα διαστολής και άλλα τυποποιημένα εξαρτήματα. Αυτή η εξωτερική μονάδα τοποθετείται στον κήπο πάνω σε μια τσιμεντένια πλάκα στις περισσότερες περιπτώσεις και συχνά μπροστά από το κτίριο. Το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης μια εσωτερική μονάδα (επάνω αριστερά): αυτή περιέχει το σύστημα ελέγχου και έναν κυκλοφορητή και θα διανέμει το ζεστό νερό για θέρμανση στη βίλα.
Για την έκδοση Split Vitocal 200-S, τα εξαρτήματα είναι αρκετά παρόμοια. Η διαφορά είναι ότι ο συμπυκνωτής δεν βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα (στοιχείο δεξιά στη φωτογραφία) αλλά στην εσωτερική μονάδα. Αυτό απαιτεί απαραιτήτως την εγκατάσταση συνδέσεων ψυκτικού μέσου μεταξύ των δύο μονάδων (ενώ στην πρώτη περίπτωση του 200-A χρησιμοποιούνται μόνο υδραυλικές συνδέσεις). Αυτό μπορεί να εκθέσει το σύστημα στον κίνδυνο διαρροής ψυκτικού μέσου και ενδεχομένως να περιπλέξει τη συντήρηση, ανάλογα με τις διαθέσιμες δεξιότητες στην περιοχή σας.
Αισθητική
- Μια καλαίσθητη εξωτερική μονάδα με μια νηφάλια μαύρη γρίλια και μια γκρι πρόσοψη που δεν λερώνεται
- Για την εσωτερική μονάδα, ένα κλασικό λευκό που ταιριάζει καλά σε ένα μοντέρνο ή ανακαινισμένο εσωτερικό χώρο.
- Το προϊόν θα πρέπει να ωριμάζει καλά με την πάροδο του χρόνου
Επιδόσεις
Επιδόσεις του Viessmann Vitocal 200-A
Για αυτή την αντλία θερμότητας αέρα/νερού, ο κατασκευαστής παρουσιάζει την ισχύ για εξωτερικό αέρα στους -7°C και θέρμανση νερού στους 35°C, δηλαδή για διανομή χαμηλής θερμοκρασίας, ενδοδαπέδια θέρμανση.
Στην μονοφασική έκδοση 230V, το μοντέλο διαθέτει 6 παραλλαγές αυξανόμενης ισχύος, 201.A04, 201.A06, 201.A08, 201.A10, 201.A13, 201.A16. Οι ονομαστικές τιμές ισχύος αυτών των μοντέλων έχουν ως εξής:
|201.A04||201.A06||201.A08||201.A10||201.A13||201.A16|
|3.9kW||5.7kW||7.1kW||9.4kW||10.7kW||11.3kW|
Για την τριφασική έκδοση για την ελβετική αγορά ειδικότερα, διατίθενται μόνο 3 ονομαστικές τιμές ισχύος
|201.A10||201.A13||201.A16|
|10.1kW||11.1kW||11.6kW|
Οι συντελεστές απόδοσης σε κάθε περίπτωση είναι πολύ κοντά στην τιμή 3, η οποία είναι ένας σωστός μέσος όρος. Ως υπενθύμιση, η τιμή του συντελεστή απόδοσης εξαρτάται από την επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου, οπότε αν έχετε ενδοδαπέδια θέρμανση στην έξοδο ή καλοριφέρ, δεν είναι το ίδιο πράγμα και μπορεί να διαφέρει κατά 20°C (δάπεδο 35°C καλοριφέρ 55°C). Επίσης, ο COP εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία του αέρα, οπότε το χειμώνα θα είναι χαμηλότερος. Για παράδειγμα, με αυτή την αντλία θερμότητας Viessmann Vitocal 200A θα έχετε ένα COP που θα είναι πιο κοντά στην τιμή 2 όταν η θερμοκρασία είναι -7°C και θέλετε μια θερμοκρασία νερού θέρμανσης περίπου 50°C στους εκπομπούς σας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή Viessmann, με ακριβείς καμπύλες.
Ακουστική
Η ακουστική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με την ισχύ του επιλεγμένου μοντέλου και τις θερμοκρασίες στις οποίες γίνονται οι μετρήσεις. Η Viessmann δίνει δεδομένα για αέρα στους 7°C εξωτερικά και έξοδο ζεστού νερού στους 55°C.
Τα δεδομένα ηχητικής ισχύος είναι περίπου 57 - 58 dBA. Αυτό θα επιτρέψει (ανάλογα με την εγκατάσταση μπροστά από το κτίριο, σε μια γωνία ή σε ένα ελεύθερο πεδίο) να πέσει κάτω από τα 45dBA σε κατοικημένες περιοχές που επιτρέπει ο νόμος. Η φόρμα κύκλου θορύβου θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε ακριβώς αυτό το ποσοστό για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας.
Στα χαρτιά, το μοντέλο Viessmann φαίνεται λίγο πιο θορυβώδες από ένα NIBE για παράδειγμα, αλλά δεν απέχει πολύ.
Ρεύμα εκκίνησης
Για τα μοντέλα 201.A04 έως 201.A16, το ρεύμα εκκίνησης παραμένει μέτριο στα 15Α. Αυτό θα σας επιτρέψει να ξεχάσετε κάθε ανησυχία σχετικά με την αλλαγή του τηλεφωνικού κέντρου με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περισσότεροι ηλεκτρικοί πίνακες είναι 20Α ή 25Α. Αυτό είναι καλό γιατί μπορεί να είναι ακριβό και να σας εκπλήξει αν δεν το έχετε προγραμματίσει.
Τα τριφασικά μοντέλα 400V έχουν επίσης ρεύμα εκκίνησης του συμπιεστή 15Α.
Η τιμή ενός Viessmann Vitocal 200
Το μικρότερο μοντέλο κοστίζει από 7.000 έως 8.000 ελβετικά φράγκα, ενώ το μεγαλύτερο από 13.000 έως 14.000 ελβετικά φράγκα. Αυτές οι αντλίες θερμότητας είναι αρκετά ακριβές. Όλα εξαρτώνται από τον εγκαταστάτη που χειρίζεται το έργο σας. Πράγματι, μπορεί να επωφεληθεί από περισσότερες ή λιγότερες εκπτώσεις ανάλογα με τις συμφωνίες του με τη Viessmann και μπορεί επίσης να εφαρμόσει περισσότερο ή λιγότερο περιθώριο στις προσφορές του.
Η τιμή αυτή αφορά μόνο το υλικό, όχι τα εξαρτήματα που θα επιτρέψουν την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας και όχι την εργασία εγκατάστασης.
Το κόστος ενός έργου θα είναι περίπου 30.000 έως 37.000 ελβετικά φράγκα χωρίς τις επιδοτήσεις, τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε ανάλογα με την περίπτωσή σας.
Διαθεσιμότητα
Όλοι οι τύποι εγκαταστατών μπορούν να αγοράσουν αντλίες θερμότητας από τη Viessmann και να επωφεληθούν από έκπτωση που ποικίλλει ανάλογα με τον ετήσιο όγκο των παραγγελιών τους.
Η Viessmann παρέχει ένα εργαλείο αναζήτησης συνεργατών σε αυτή τη διεύθυνση: https://webapps.viessmann.com/dealerLocator/restapi/#/?lang=fr&country=fr
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισαγάγετε τη διεύθυνση ή τον δήμο σας για να βρείτε τους εταίρους. Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε αν οι συνεργάτες αυτοί διαθέτουν πραγματική τεχνογνωσία στις αντλίες θερμότητας. Η Viessmann είναι ιστορικά προμηθευτής λεβήτων και συνεργάζεται με πολλούς μηχανικούς θέρμανσης οι οποίοι δεν κατέχουν απαραίτητα τις τεχνικές ψύξης που απαιτούνται για την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας.
Κανονισμός
Το Vitocal 200 είναι εξοπλισμένο με ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου με οθόνη αφής που ονομάζεται Vitotronic 200.
Χάρη σε μια πύλη που ονομάζεται Vitoconnect 100, μπορείτε ακόμη και να διαχειριστείτε την αντλία θερμότητας εξ αποστάσεως μέσω μιας εφαρμογής για smartphone που ονομάζεται Vicare App, για την οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες εδώ https://www.viessmann.fr/fr/applications-installation-chauffage-viessmann/vicare-app.html.
Χάρη σε αυτή την εφαρμογή, θα μπορείτε να ρυθμίζετε εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία δωματίου, αλλά και τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης ή ακόμη και να διαχειρίζεστε το χρονοδιάγραμμα του συστήματος. Η Viessmann και οι μηχανικοί της έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα ειδοποιήσεων push που σας ενημερώνει για αλλαγές και το παραμικρό πρόβλημα με την αντλία θερμότητας. Έτσι, σε περίπτωση βλάβης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας με ένα μόνο κλικ.
Αποτύπωμα
Το μέγεθος της εσωτερικής μονάδας είναι ισοδύναμο με ένα μικρό λέβητα με :
- Ύψος 960mm
- Πλάτος 450mm
- Βάθος 370 mm
Μπορεί εύκολα να σφηνωθεί σε μια γωνία
Η εξωτερική μονάδα έχει διαφορετικό μέγεθος ανάλογα με την απαιτούμενη ισχύ:
Από το μοντέλο 201.A04 έως το μοντέλο 201.A08, η εξωτερική μονάδα έχει διαστάσεις ΠxΒxΥ = 1109 x 753 x 544 mm. Είναι αρκετά χαμηλή.
Για τα υψηλότερα μοντέλα, μόνο το ύψος αυξάνεται στα 1377 mm, οπότε ΠxΒxΥ = 1109 x 1377 x 544 mm. Αυτό είναι αρκετά ψηλό και δεν θα χωρέσει κάτω από κάποια παράθυρα, αν αποφασίσετε να το τοποθετήσετε μπροστά από το σπίτι.
Ακολουθούν τα διαγράμματα:
- Εσωτερική μονάδα Vitocal 200A
- Εξωτερική μονάδα Vitocal 200A από 4 έως 8 kW
- Εξωτερική μονάδα Vitocal 200A > 8kW
ΒΛΈΠΕ ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ VITOCAL 200A
Συνολικά
Η αντλία θερμότητας Viessmann Vitocal 200A είναι γνωστή για την Γερμανική ποιότητα. Είναι κατάλληλο τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα σπίτια. Το Vitocal 200A είναι αθόρυβο και διαθέτει επίσης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ένα ενδιαφέρον COP αν το συνδέσετε με ενδοδαπέδια θέρμανση. Το αποταμίευση θα είναι παρόντες. Τέλος, η παρουσία της Viessmann στην Ελβετία έχει εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η Viessmann είναι ένας καθιερωμένος παίκτης στον τομέα της θέρμανσης γενικά και στον τομέα των αντλιών θερμότητας ειδικότερα, και τα επόμενα χρόνια θα αντικαθιστά όλο και περισσότερους λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας αέρα/νερού ή γεωθερμία. Αυτό σημαίνει ότι ο προμηθευτής είναι τεχνικά ικανός να ανταποκριθεί στο έργοΕάν ο εγκαταστάτης σας χρειάζεται συμβουλές. Έχετε ένα σύστημα ασφαλείας δύο σταδίων, σε περίπτωση βλάβης ο εγκαταστάτης σας μπορεί να βασιστεί σε οποιοδήποτε εμπειρογνωμοσύνη προμηθευτής για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
Τέλος, η μάρκα Viessmann διαθέτει όλα τα απαραίτητες ετικέτες για να πάρετε το επιχορηγήσεις στο Ελβετίαs, δημοτικές ή ομοσπονδιακές κυβερνήσεις (Μονάδα συστήματος PACκ.λπ.)
Διαβάστε επίσης:
Γνώμες για την αντλία θερμότητας Stiebel Eltron WPL25A άλλη γερμανική αντλία θερμότητας
Περισσότερες γερμανικές αντλίες θερμότητας
Όλες οι κριτικές για την αντλία θερμότητας
TOP 20 Καλύτερες αντλίες θερμότητας αέρα-νερού
Αφού σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός, ο Julian μπήκε στον κόσμο της κλιματική μηχανική το 2009. Αφού συγκέντρωσε την εμπειρία του στην εξαερισμόςκαι στη συνέχεια στο θέρμανση κατασκευαστές γερμανικής καταγωγής, έγινε επιχειρηματίας στην ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα έναν ειδικό σε θέματα αντλία θερμότητας και ηλιακά πάνελ φωτοβολταϊκά συστήματα για τοβιότοπος άτομο.