Document ID: /curiavista/filtered/00000_business.jsonl.gz/161418

<h2>SubmittedText<h2><p>Die Stahldruckschale des Containments im AKW Beznau ist im unteren Bereich korrodiert; siehe auch die Interpellation Chopard-Acklin 13.3130 vom 20. März 2013. In der Antwort des Bundesrates auf die Frage Chopard-Acklin 13.5595 vom 4. Dezember 2013 in gleicher Sache stellt der Bundesrat aktualisierte Werte in der "Sicherheitstechnischen Stellungnahme zur periodischen Sicherheitsüberprüfung 2012" in Aussicht.</p><p>- Wann ist dieser Bericht publiziert?</p><p>- Wie ist der aktuelle Zustand?</p><p>- Weitere Massnahmen?</p><h2>FederalCouncilResponseText<h2><p>Die Stellungnahme zur periodischen Sicherheitsüberprüfung 2012 des Kernkraftwerks Beznau wird derzeit vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) erarbeitet. Die Stellungnahme soll 2016 veröffentlicht werden.</p><p>Das Kernkraftwerk Beznau hat Massnahmen ergriffen, um eine weitere Korrosionsschädigung an der Stahldruckschale zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Dazu gehören die Einführung eines kathodischen Korrosionsschutzsystems und Trocknungsmassnahmen, um das eingedrungene Wasser zu entfernen. Der Korrosionszustand wird mithilfe von Inspektionsbohrungen und Wanddickenmessungen regelmässig überwacht und bewertet. Mit diesen Massnahmen wird der sichere Zustand weiterhin gewährleistet.</p><p>Ob zusätzliche Massnahmen erforderlich sind, wird im Rahmen der Stellungnahme des Ensi zur periodischen Sicherheitsüberprüfung 2012 beurteilt. </p>