Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03204.jsonl.gz/2019

Betriebsweise:
1. Das kalkhaltige Rohwasser gelangt über das Steuerventil in den Druckbehälter
2. Rohwasser durchströmt das granulatförmige, monodisperse Austauscherharz
3. Dabei wird der Kalk (Calcium und Magnesium) gebunden und Natrium abgegeben (Ionenaustausch)
4. Das enthärtete Wasser wird mit Rohwasser über die Verschneidearmatur auf die ideale Weichwasserhärte einreguliert.
Regeneration:
1. Bevor die Kapazität des Harzes vollständig erschöpft ist, wird die Regeneration ausgelöst. Als erstes wird das Harz in Gegenrichtung gespült, um eventuell vorhandene Partikel auszuschwemmen und das Harz neu zu betten.
2. Mit einer Salzlösung (Sole) wird das Harz durchströmt und regeneriert
3. Dabei wird das Harz wieder mit Natrium-Ionen gesättigt, wodurch das Calcium und Magnesium sich vom Harz loslöst.
4. Die Solelösung mit dem losgelösten Calcium und Magnesium wird über die Spülleitung in das Abwasser geleitet.
5. Das Harz wird wieder in Gegenrichtung gespült, um Salz- und Kalkreste auszuspülen.
6. Das Harz wird in Durchflussrichtung gespült, um das Harz zu betten.
7. Nach der Regenerationsphase und nach dem Endspülen des Harzes ist der Enthärter wieder betriebsbereit.