Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06950.jsonl.gz/1050

Un MultiPlus, plus la fonction ESS (Energy Storage System) Le MultiPlus-II est un onduleur/chargeur multifonctionnel doté de toutes les fonctions du MultiPlus et d'une fonction supplémentaire, à savoir... Afficher plus Un MultiPlus, plus la fonction ESS (Energy Storage System) Le MultiPlus-II est un onduleur/chargeur multifonctionnel doté de toutes les fonctions du MultiPlus et d'une fonction supplémentaire, à savoir celle d'un capteur de courant externe. Cela permet d'étendre les fonctions PowerControl et PowerAssist à 50 A et 100 A respectivement. Le MultiPlus-II est parfaitement adapté aux applications maritimes professionnelles, aux yachts, aux véhicules et aux applications terrestres hors réseau. Il dispose également d'une fonction anti-incendie intégrée et obtient l'approbation pour une application ESS dans un nombre croissant de pays. Plusieurs configurations différentes du système sont possibles. Pour plus d'informations, consultez le manuel ESS Design & Configuration. PowerControl et PowerAssist - Augmentation de la puissance du réseau ou du générateur Il est possible de définir un courant maximal du réseau ou du générateur. Le MultiPlus-II tient alors compte des autres consommateurs de courant alternatif connectés et n'utilise que le courant "restant" pour charger la batterie. Cela évite de surcharger le générateur ou la connexion au réseau (fonction PowerControl). Avec la fonction PowerAssist, le principe de PowerControl prend une nouvelle dimension. Les pics de charge ne se produisent souvent que pendant une période limitée. Dans un tel cas, le MultiPlus-II compense immédiatement la puissance trop faible du générateur, du courant de quai ou du réseau par l'énergie de la batterie. Si la charge est réduite, c'est-à-dire si les consommateurs sont éteints, l'énergie alors disponible en quantité suffisante peut être utilisée pour charger les batteries. Le MultiPlus-II peut être utilisé avec des systèmes photovoltaïques non connectés au réseau ou connectés au réseau, ainsi qu'avec d'autres systèmes d'énergie alternative. Il peut être utilisé avec des régulateurs de charge solaire et des onduleurs connectés au réseau. Deux sorties CA La sortie principale assure un fonctionnement ininterrompu. En cas de.