Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01169.jsonl.gz/1031

Una resistenza difettosa su una scheda elettronica ha provocato il guasto di un modulo del sistema di controllo delle turbine. In questo modo le farfalle di regolazione delle turbine a bassa pressione si chiusero lentamente. Come previsto dalla progettazione, l’impianto reagì con l’arresto delle turbine e la riduzione automatica della potenza del reattore del 67% inserendo le barre di controllo e riducendo la circolazione. Il personale della centrale ridusse quindi, come previsto da una disposizione in caso d’incidente, la potenza del reattore al 22% della potenza nominale. Durante l’esercizio a potenza ridotta si ebbe per breve tempo una cavitazione nelle pompe dell’acqua di alimentazione.
La descrizione dell’avvenimento è disponibile soltanto in tedesco.