Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03662.jsonl.gz/2287

Das kompakte, sensible Rauchansaugsystem AMX 5000 hat zum Ziel, möglichst früh Räume und Bereiche in industrieller Umgebung zu schützen und Unternehmen vor Produktions-Stillständen zu bewahren. Das AMX 5000 hat eine Reihe von Möglichkeiten, entsprechende Filter und Zyklonabscheider gegen Staub, Feuchtigkeit, Kälte, Wärme vorzuschalten. Die eingebaute Doppel-Messkammer analysiert die angesaugte Luft nach Partikeln wie sie bereits bei kleinen Entstehungsbränden entstehen und unterscheidet, ob es sich um gefährliche Rauchpartikel oder um sonstige, ungefährliche Schmutz-Partikel handelt. Im Falle von Rauchpartikeln wird ein (Vor-)Alarm ausgelöst, im Falle von Verschmutzungspartikeln wird ein Täuschungs-/Fehlalarm verhindert. Die im AMX 5000 eingebaute Messkammer ist um ein vielfaches empfindlicher als ein normaler Decken-Rauchmelder. Das AMX 5000 Rauchansaugsystem eignet sich für industrielle Anwendungen der Klassen B und C: Klasse B steht für „erhöhte Empfindlichkeit für frühe Rauch-Erkennung“ und Klasse C für „normale Empfindlichkeit für normale Rauch-Erkennung“. AMX 5000 Rauchansaugsysteme werden meistens im Verbund mit Brandmeldezentralen, wie beispielsweise die FMZ-5000-Serie oder NF 3000, betrieben. Die integrierte Schnittstelle erlaubt den Anschluss eines PC’s. Die verfügbare Berechnungs- und Konfigurationssoftware erlaubt ein rasches Design, Parametrisierung und auch Visualisierung des Rauchansaugsystems.
Das AMX 5000 Rauchansaugsystem besteht aus einer Auswerteeinheit mit eingebauter Messkammer und einem Ansauglüfter sowie einem Rohrsystemen mit Löchern als Ansaugöffnungen. Das AMX 5000 ist auch als 2-Ansaugrohr-System mit zwei unabhängigen Messkammern und Ansauglüftern erhältlich. Dadurch lassen sich zwei örtlich getrennte Bereiche unabhängig zueinander überwachen. Die Auswerteeinheit wird in der Regel an einem gut zugänglichen Ort montiert, beispielsweise an der Aussenseite eines maschinellen Bearbeitungscenters oder ausserhalb einer Gefahrenzone. Dies vereinfacht die Montage sowie Wartungsarbeiten erheblich.
Das Rohrleitungssystem wird im unzugänglichen Teil des Objekts, beispielsweise in einem Hochregallager oder direkt an der Decke eines zu überwachenden Raums, montiert. Der Ansauglüfter zieht im Betrieb kontinuierlich Luft durch die Ansaugöffnungen an und fördert diese durch das Rohrsystem zur Messkammer. Im Rohrsystem eingebaut sein können je nach Umgebungskonditionen Staub-/Feinstaubfilter und/oder Kondenswasserfilter, welche allfällige Fremdpartikel in der Luft ausfiltern. Die angezogene Luft wird nun der empfindlichen Messkammer zugeführt.
Ein Mess-Sensor analysiert die angesaugte Luft auf Partikel in der angesaugten Luft. Im Falle von Rauchpartikeln wird ein entsprechender (Vor-)Alarm ausgelöst oder eine integrierte Brandfallsteuerung aktiviert. Das Rauchansaugsystem AMX 5000 eignet sich dank seiner robusten Bauweise auch für Einsätze in explosionsgefährdeten und/oder radioaktiven Zonen oder in EMV-belastetem Umfeld wie Generatoren-Hallen und Traforäumen.
Ein normaler Rauchmelder hat typischerweise eine Empfindlichkeit von 2.0%/m. Das Rauchansaugsystem AMX 5000 hat gegenüber einem Rauchmelder eine um Faktor 100 höhere Empfindlichkeit: sie beträgt 0.02%/m und ist je nach Einsatzgebiet einstellbar bis 10.0%/m. Die Einstellung der Empfindlichkeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, so auch von der Anzahl Ansaugöffnungen im Ansaugrohr. Die erhältliche Konfigurierungs- und Berechnungssoftware unterstützt dabei a) beim Design des Ansaugrohres (Verlauf, Dimension und Abstände der Löcher), b) bei der Parametrisierung (Einstellung und Anpassung der Schwellenwerte für die 5 Alarmstufen) und c) bei der Visualisierung (optische Überwachung der Partikelkonzentration in der Messkammer). Diese Daten zur Visualisierung sind über eine PC-Schnittstellen verfügbar.
Der Anschluss an jede beliebige Brandmeldezentrale, beispielsweise an die FMZ 5000-Serie oder NF 3000, im Verbund mit weiteren Rauchmeldern ist dank den potentialfreien Kontakten universell möglich - ebenso das Einbinden in ein Gebäudeleitsystem. Auf dem eingebauten Display selber ist nebst den Betriebszustandsanzeigen auch jederzeit ersichtlich, wie hoch die Konzentration der gemessenen Partikeln in der angesaugten Luft ist. Der integrierte Ereignisspeicher registriert alle Vorkommnisse wie Alarme, Störungen und Bedienungen. Dies vereinfacht die Rekonstruktion der Ereignisse bei Brandvorkommen und/oder bei Täuschungs-/Fehlalarmen.
Meistens wird das Rauchansaugsystem AMX 5000 wie die übrigen Rauchmelder und Elementen, wie beispielsweise ein Handfeuermelder-Taster, an die Brandmeldezentrale angeschlossen und ergänzen die Brandüberwachung in spezifischen Räumen und Bereichen signifikant. Die Einsatzgebiete für AMX 5000 Rauchansaugsysteme sind vielfältig:
- Hochregallager
- Schaltschränke
- Explosionsgefährdete und radioaktive Zonen
- Generatoren- und Transformatorenhallen
- Hangars und grosse Einstellhallen
- Abgehängte oder kunsthistorische Decken
- Gebäude unter Denkmal-/Kulturgüterschutz
- Hohe Produktions- und Betriebshallen
- Kühlräume
- Kabelkanäle
- Aufzugs-Schächte
Die Spezialisten von Minimax beraten Sie gerne und kompetent betreffend Rohrführung, Positionierung, Anzahl und Durchmesser der Ansaugöffnungen. Dadurch ist gewährleistet, dass die richtige Luftmenge mit der richtigen Strömungsgeschwindigkeit der Messkammer zugeführt wird. Richtig projektiert, dimensioniert und eingestellt sind Rauchansaugsysteme innerhalb einer Brandmeldeanlage wichtige Komponenten zur Frühesterkennung von kleinsten Rauchentwicklungen
- Empfindlichkeit von 0,02 %/m bis 10 %/m Lichttrübung einstellbar
- 8, Wechslerkontakte, 3A, programmierbar (selbsthaltend, nicht selbsthaltend)
- Äußerer Rohrdurchmesser 25 mm
- Innerer Rohrdurchmesser 15-21 mm
- Maximale Länge bei einem Rohr 200m
- Max. Anzahl Lufteinlassöffnungen 36 Öffnungen
- Externe Versorgungsspannung 10,5-30 VDC
- Durchschnittl. Betriebsstrom 415 mA bei 24 VDC
- Betriebstemperatur -10°C bis +60°C
- Abgetastete Lufttemperatur -20°C bis 60°C
- rel. Luftfeuchtigkeit 10% bis 95% (nicht kondensierend)
- Maße (B x H x T) 397 x 265 x 146 mm
- Gewicht ca 4 kg