Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03398.jsonl.gz/2564

Niveausteuerung mittels drei Sonden: Maximum, Minimum und COM zum Füllen oder Leeren.
Anwendung
- Überwachung von Überläufen
- Überwachung von Trockenläufen
- Überwachung von Tauchpumpen
- Überwachung von Bewässerungssystemen
- Überwachung von chemischen Verarbeitungsprozessen
Funktion
Zur Steuerung wird, für elektrisch leitendende Flüssigkeiten, das Prinzip der Widerstandsmessung zwischen zwei oder drei eingetauchten Elektroden angewandt. Bei metallischen Tanks kann die dritte Elektrode (B3) durch den Tank selbst ersetzt werden.
Je nach Flüssigkeit, wird die Empfindlichkeit am Gerät mittels Potentiometer zwischen 5 und 150kOhm eingestellt. Die Sonde darf bis 100m lang sein. Die Versorgungsspannung und die Sondespannung sind galvanisch getrennt.
Das Relais arbeitet nach dem Prinzip der positiven Sicherheitslogik. Wenn die zu überwachenden Werte im gewünschten Bereich liegen, ist der Arbeitskontakt geschlossen. Bei einer Störung der Spannungsversorgung fällt das Relais ab, und der Füll- bzw. der Leervorgang wird unterbrochen.
Mittels Drehschalter wird die gewünschte Funktion eingestellt. Dabei können verschiedene Verzögerungszeiten gewählt werden.