Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01218.jsonl.gz/865

Alimentazione elettrica
L'esercizio della galleria del Seelisberg richiede un’alimentazione elettrica efficiente. L’energia elettrica è fornita da due reti di distribuzione indipendenti di distribuzione a 50 kV delle centrali elettriche di Altdorf (EWA) e di Nidwaldo (EWN). In caso di malfunzionamento di una delle due reti, l’alimentazione elettrica per l'intera galleria viene garantita dalla seconda. Per consentire uno scambio di energia tra i due fornitori elettrici è stato realizzato un collegamento tra gli impianti sotterranei di distribuzione a 50 kV situati a Hattig e Huttegg.
Nelle centrali di Hattig e Huttegg la tensione viene trasformata da 50 kV a 20 kV e distribuita alle quattro centrali di ventilazione di Rütenen, Hattig, Huttegg e Büel. Al portale nord e al portale sud è inoltre prevista un’alimentazione di emergenza rispettivamente a 26 kV e a 15 kV.
L’immagine a destra mostra un impianto di distribuzione a 20 kV, mentre la figura sottostante rappresenta lo schema essenziale dell'alimentazione elettrica della galleria del Seelisberg.
Per poter garantire un’illuminazione minima nel vano traffico e il funzionamento delle installazioni di misura e di trasmissione dati anche in caso di malfunzionamento della rete di alimentazione elettrica, in ogni centrale di ventilazione sono stati installati gruppi di continuità alimentati da batterie.