Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07193.jsonl.gz/834

La centrale nucléaire de Gösgen a commencé son redémarrage suivant la révision le 22 juin 2012. Alors qu’elle avait atteint une puissance de 95% le 30 juin 2012, un arrêt automatique du réacteur s’est produit. Cet arrêt peut être attribué au déclenchement intempestif de signaux de protection du réacteur.
La cause du déclenchement intempestif est le court-circuit d’une diode de protection contre les surtensions dans une armoire de protection du réacteur. L’armoire concernée s’est retrouvée sans tension. Cela a conduit au déclenchement de plusieurs signaux de protection du réacteur. Sur ce, l’installation a déclenché, conformément à sa conception, l’injection dans la branche froide d’un générateur de vapeur par le système d’injection de sécurité. Elle a arrêté une pompe du circuit de refroidissement primaire et réduit la puissance à moins de 40 %. De plus, l’installation a fermé deux soupapes d’isolation de vapeur vive. Elle a encore arrêté le réacteur et la turbine. Elle a enfin fait fonctionner brièvement la soupape de sécurité de vapeur vive.
Etat : actualisé le 25.01.2013