Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03436.jsonl.gz/759

Selko-pH Geflügel
25 kg | Artikel: 1173
Einsatz von Selko-pH® bei Geflügel - Produktion
In Trinkwassersystemen können sich neben Bakterien auch Hefen, Schimmel und Algen gut entwickeln. Diese zeigen sich vor allem als Schleimfilm und auch als sogenannter Biofilm in der Innenseite der Wasserleitung. Durch den Einsatz von Selko-pH kann sich dieser Biofilm lösen. Damit dieses nicht während eines Durchgangs geschieht, raten wir folgendermaßen vorzugehen
Einsatz bei Geflügel |
Ein pH-Wert von 4 vermindert das Risiko von unerwünschten Mikroorganismen. Prüfen Sie dieses Wert am Auslass vom Wasser, insbesondere wenn die Wassermenge stagniert. Selko-pH, im Gegensatz zu anderen Trinkwasserzusätzen, wird nicht durch organische Elemente neutralisiert.
Im Falle von Problemen (Sallmonellen, Kolibakterien oder Entero-bakterien) die Dosierung auf 2 Liter Selko-pH / 1000 Liter erhöhen. Denken Sie daran, dass die Wasserleitungen eine Möglichkeit für eine Reinfektion der Stallung ist. Die Zugabe von Medikamenten in das Trinkwasser verbessert die Bedingungen für eine rasche Entwicklung der Hefen oder Schimmelpilze.
Die Behandlung von Trinkwasser mit Selko-pH verringert dieses Risiko stark. Vor der Zugabe von Selko pH mit Medikamenten, suchen Sie den Rat des Tierarztes. Selko-pH ist eine Säuremischung und kann zu Korrosion von Metallteilen führen.
Reinigung und Beginn eines neuen Durchgangs mit Selko pH |
- Reinigen Sie das System mit 0.5% Selko-pH (5 Liter/1000 Liter). Diese Lösung sollte einige Stunden im Leitungssystem einwirken können. Die Tiere dürfen das Wasser nicht aufnehmen.
- Spülen Sie danach das System mit sauberem Trinkwasser.
- Bei verunreinigtem Spülwasser sollte das vorher beschriebene Verfahren wiederholt werden.
- Dosieren Sie mindestens 1 Liter Selko-pH / 1000 Liter Trinkwasser
Reinigung zwischen den Durchgängen und Starten mit Selko pH |
- Reinigung mit peroxidhaltigen Produkten. Lassen Sie eine 2-3% Lösung über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden einwirken. Achten Sie vor allem darauf, daß freiwerdender Sauerstoff aus der Leitung entweichen kann.
- Spülen Sie danach die Leitung mit sauberem Wasser.
- Reinigen Sie die Leitung danach mit einer 1% Selko-pH Lösung über 24 Stunden.
- Spülen Sie danach die Leitung wieder mit sauberem Wasser.
- Wenn das Spülwasser verunreinigt ist, dann sollte diese Prozedur wiederholt werden.
- Setzen Sie danach 1.5 Liter Selko-pH/1000 Liter dem Trinkwasser zu. Dieses verhindert eine erneute mikrobielle Entwicklung im Trinkwasser in der Periode zwischen der Reinigung und dem Beginn eines neuen Durchganges.
- Beim Einstallen neuer Küken/Ferkel ist eine erneute Spülung des Trinkwassersystems nicht nötig, die Jungtiere können das mit Selko-pH behandelte Trinkwasser problemlos aufnehmen.
- Aufgrund der niedrigen Durchflußmengen des Wasser raten wir zu einem Einsatz von 1 Liter Selko- pH/1000 Liter Trinkwasser in den ersten 3 Wochen über 24 Stunden, nach dieser Zeit empfehlen wir den Einsatz von 1 Liter Selko-pH/1000 Liter über 8 Stunden am Tag.
Wir empfehlen : Dosierpumpe GPN - - A30 CH Modell |
- Einfache Einstellung: Anzeige Dosierung in ml pro Liter Flüssigkeit
- Genauigkeit
- Für alle Produkte geeignet
- Qualität der Materialien und Lebensdauer
- Einfache Installation: Die Pumpe wird in Form eines BauKit zur Installation geliefert. Erfordert meistens keinen Installateur.
- Verwendung von reinen Flüssigkeiten: Dank der Genauigkeit der Dosierung entnimmt man das reine Produkt direkt aus der Originalverpackung.
CH - 6024 Hildisrieden
+41 41 448 02 22