Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03244.jsonl.gz/1664

Wenn der Ableitstrom des Stromkreises einen bestimmten Grenzwert überschreitet, kann ein sogenannter Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) automatisch aktiviert werden. Die gängigen Fehlerstrom-Schutzschalter werden in Spannungs- und Stromtypen unterteilt, wobei der Stromtyp weiter in elektromagnetische und elektronische Typen unterteilt wird. Fehlerstrom-Schutzschalter dienen dazu, Personen vor Stromschlägen zu schützen, und sie sollten nach den unterschiedlichen Anforderungen für den direkten und indirekten Berührungsschutz ausgewählt werden.
In Niederspannungsnetzen ohne geerdeten Transformator-Neutralpunkt werden Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ Spannung eingesetzt. Eine relativ hohe Spannung, die bei einem Stromschlag zwischen dem Nullleiter und der Erde entsteht, löst die Aktivität des Relais und die Auslösung des Netzschalters aus. Fehlerstrom-Schutzschalter werden vor allem in Niederspannungsnetzen mit geerdeten Transformator-Neutralpunkten verwendet. Ein Fehlerstromwandler erkennt einen Leckstrom, wenn eine Person einen Stromschlag bekommt, aktiviert das Relais und schaltet den Netzschalter aus.
Warum sind Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschrieben?
In den meisten Fällen kann ein Strom von weniger als 20 bis 30 mA kein unmittelbares Kammerflimmern oder einen Stillstand des Herzschlags verursachen. Wenn es aber eine Weile dauert, kann das Herz trotzdem aufhören zu schlagen.
Fehlerstrom-Schutzschalter werden als Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Stromschläge und elektrische Brände zu verhindern, wenn ein fehlerhafter Stromkreis oder eine elektrische Isolierung einen Kurzschluss zur Erde verursacht. Sie werden häufig in der Stromleitung des allgemeinen Verteilerkastens im gesamten Gebäude sowie in den Steckdosenstromkreisen der einzelnen Hausverteilerkästen installiert. Letztgenannte sind ausdrücklich dazu gedacht, elektrische Brände zu verhindern.
Funktionsprinzip des Fehlerstrom-Schutzschalter
Ein Fehlerstrom-Schutzschalter besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Betätigungselement, einem Detektionselement, einem Verstärkungszwischenglied und. Der Nullspannungswandler, aus dem das Detektionselement besteht, dient dazu, den Leckstrom zu erkennen und ein Signal auszusenden. Die zwischengeschaltete Verstärkungsverbindung dient der Signalverstärkung des schwachen Lecksignals, das eine elektrische oder mechanische Verstärkungskomponente haben kann oder auch nicht. Der Hauptschalter schaltet von der geschlossenen Position in die nicht angeschlossene Position, um die Stromversorgung abzuschalten, sobald der Betriebsaktor das Signal erhält.
Nullstrom und Gleichgewicht des Drehstroms sind zwei abweichende Effekte, die auftreten, wenn elektrische Geräte undicht sind. In der Regel hat ein nicht aufgeladenes Metallgehäuse eine Erdspannung (normalerweise hat das Metallgehäuse Nullpotential mit der Erde). Die magnetische Ringdrossel ist ein wichtiger Bestandteil des Fehlerstrom-Schutzschalters. Mit einer Sekundärspule und einer parallelen Wicklungstechnik werden der Feuerdraht und der Nullleiter mehrfach auf den magnetischen Ring gewickelt. Der vom Strom erzeugte magnetische Fluss gleicht sich aus, wenn der gleichphasige Feuerdraht und der Nullleiter richtig funktionieren, und es wird keine Spannung in der Sekundärspule induziert.
Durch das elektromagnetische Feld wird in der Sekundärspule eine Spannung induziert, wenn ein Draht undicht oder nicht mit dem Nullleiter verbunden ist. Dies geschieht, wenn die Ströme des stromführenden und des Nullleiters, die durch den Magnetring laufen, nicht im Gleichgewicht sind. Die Auslösung wurde durch das Eisen ausgelöst.
Vorsichtsmaßnahmen: Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Angaben auf dem Typenschild des Fehlerstrom-Schutzschalters mit den Spezifikationen übereinstimmen.
- Die originale Erdungsschutzmaßnahme der Niederspannungsleitung oder des Geräts kann nach der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters nicht mehr entfernt werden.
- Bei der Installation muss der Nullleiter zum Schutz eindeutig vom Erdleiter getrennt werden.
- Fehlerstrom-Schutzschalter dürfen nicht mit anderen Stromkreisen verbunden werden und müssen durch separate Stromkreise geschützt werden.
- Die Zuverlässigkeit des Fehlerstrom-Schutzschalters sollte nach der Installation durch Drücken des Testknopfes geprüft werden.
Fehlerstrom-Schutzschalter bei einem zuverlässigen Lieferanten kaufen
Mittlerweile ist die Bedeutung von Fehlerstrom-Schutzschaltern offensichtlich. Daher ist es notwendig, sie aus einer zuverlässigen Quelle zu beziehen. Gute Anbieter finden Sie online. Sie können sich mit Ihren Wünschen an sie wenden, wenn Sie die auf ihrer Website angegebene Telefonnummer oder E-Mail-Adresse verwenden.
„Hipsterfreundlicher Entdecker. Preisgekrönter Kaffeefan. Analyst. Problemlöser. Störenfried.“