Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03311.jsonl.gz/1955

Ordnerverwaltung für Niederspannungs Installations Norm / NIN 2020
Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "Niederspannungs Installations Norm / NIN 2020" hinzufügen oder entfernen möchtest
0 Exakte Antworten
171 Text Antworten
2 Multiple Choice Antworten
Karte wurde gelöscht
Nennen Sie Beispiele, wo eine Beleuchtung für Sicherheiszwecke und Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen erforderlich ist.
Räume mit starker Personenbelegung wie: - Kinos und Theater, Versammlungslokale - Sporthallen mit Publikum, Verkaufsgeschäfte >1'000m2 - Spitäler und Heime - Hochhuser, Festhütten, Zirkuszelte - medizinisch gentzte Räume - Restaurants und Hotels
NIN 3.5
Wie wird eine automatische Stromversorgung im Bezug auf die Umschaltzeit klassifiziert?
Anlagen, die innerhalb der folgenden Unterbrechungszeiten wieder zur Verfügung stehen: - unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - 0.15s (sehr kurz) - 0.5s (kurz) - 15s (mittel) - >15s
NIN 3.5.2
Nennen Sie Beispiele von Stromversogungen für Sicherheitszwecke.
- Sicherheitsbeleuchtung - Stromversorgung von Brandmeldeanlagen - Stromversorgung von Löschanlagen, Sprinkleranlagen
NIN 3.5.1
Welche Stromquellen sind für die Sicherheitsstromversogung geeignet?
- Akkumulatoren (Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, USV) - Batterien - Generatorsätze unabhängig von der normalen Stromversorgung (Spital) - Eine getrennte Einspeisung aus dem Stromversorgungsnetz, die von der normalen Stromversorgung unabhängig ist. (Sprinkleranlagen)
NIN 3.5.1
Welchen Zweck erfüllen Stromversorgungen für Sicherheitszwecke?
Sie soll eine Gefährdung von Personen ausschliessen, wenn die normale Stromversorgung ausfällt.
NIN 3.5.1
Welche Kriterien beeinflussen die Instandhaltbarkeit einer elektrischen Installation?
Es ist entscheidend, ob die regelmässige Kontrolle, Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen durchgeführt werden
NIN 3.4
Welche Eigenschaften von Betriebsmitteln können sich nachteilig auf die Verträglichkeit anderer Betriebsmittel auswirken?
- Überspannung - schnell wechselnde Lasten - Einschaltströme - Oberschwingungsströme - Gleichstromanteile im Netz - hochfrequente Schwingungen - Ableitströme gegen Erde - hohe betriebsbedinge Schutzleiterströme
NIN 3.3.1
Warum muss jede elektrische Anlage in mehrere Stromkreise aufgeteilt werden?
- Gefahren zu vermeiden und die Folgen von Fehlern möglichst klein zu halten - Sicherheitsabnahme, Prüfung und Instandhaltung zu erleichtern - Die Gefahren zu berücksichtigen, die durch einen Fehler in nur einem Stromkreis entstehen können, z. B. nur ein Beleuchtungsstromkreis - unerwünschte Auslösung von RCD`s reduzieren
NIN 3.1.4
Ab welcher Leistung sollte für Verbraucher getrennte Überstrom-Schutzeinrichtungen vorgesehen werden? Nennen Sie einige Beispiele aus dem Wohnungsbau.
Für Verbraucher von mehr als 2kW Leistung sollteb getrennte Überstrom-Schutzeinrichtungen vorgesehen werden. Waschmaschinen, Kochherd, Wassererwärmer, Geschirrspüler usw.
NIN 3.1.4
Welche Angaben müssen für die Planung einer Stromversorgung bekannt sein?
- Stromart und Frequenz - Bemessungsspannung - unbeeinflusster Kurzschlussstrom am Speisepunkt
NIN 3.1
Erklären Sie die Buchstaben T, N, C, S im Zusammenfang mit der "Art der Erdverbindung"
T = Direkte elektrische Verbindung der Körper zur Erde, unabhängig von der bestehenden Erdung eines Punktes der Stromquelle N = Körper direkt mit dem geerdeten Punkt der Stromquelle verbunden. In Wechselstromnetzen ist der geerdete Punkt im Allgemeinen der Sternpunkt C = Neutralleiter- und Schutzleiterfunktionen kombiniert in einem Leiter (PEN) S = Für die Schutzfunktion ist ein Leiter vorgesehen, der vom Neutralleiter separat geführt ist.
NIN <ip-pii>
Aus welchem Grund sollte nur nach dem System TN-S installiert werden?
- Damit ein RDC-Schutz möglich ist - Durch die getrennte Verlegung von PE und N ist die Installation EMV freundlicher
NIN 3
Welches sind die wesentlichen Schutzmassnahmen, die im Normenteil 4.1 umschrieben werden?
- Schutz durch die automatische Abschaltung - Doppelte oder verstärkte Isolation - Schutz durch Schutztrennung
NIN Compact 4.1
Was versteht man unter dem Begiff "Basisschutz" und welcher Schutzklasse entspricht der Basisschutz?
Schutz gegen direktes Berühren Schutzklasse 0
NIN Compact <ip-pii>
Womit wird der Schutz sowohl gegen direktes als auch bei indirektem Berühren erreicht?
Der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) und Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) ist erreicht wenn die Besmessungsspannung ≤50V AC oder ≤120V DC ist (SELV/PELV)
NIN <ip-pii>
Gilt für die Definition der Schutzmassnahmen der Scheitelwert oder der Effektivwert?
Für Wechselspannungen gelten die Effektivwerte, wie zum Beispielg 230V AC
NIN <ip-pii>.1
Welche Stromquellen dürfen für SELV und PELV verwendet werden?
1. Sicherheitstransformatoren 2. Motorgeneratoren 3. Batterien oder Akkumulatoren
NIN 4.1
Welche Bedingungen müssen Steckvorrichtungen für ELV-Systeme erfüllen?
Steckvorrichtungen für ELV-Systeme dürfen nicht mit anderen Stromkreisen kompatibel sein und keinen Schutzleiterkontakt aufweisen.
NIN 4.1.4
Dürfen Körper von SELV-Stromkreisen mit einem Schutzleiter verbunden werden?
Nein
NIN 4.4.4
Zählen Sie vier Massnahmen gegen direktes Berühren auf (Basisschutzmassnahmen)
- Basisiolierung (z.B Drahtisolation) - Abdeckung und Umhüllung (z.B Abdeckplatte T13) - Schutz durch Hindernis
NIN 4.1
Wie müssen Abdeckungen angebracht werden, wenn diese als Basisschutz verwendet werden?
Die Entfernung der Abdeckung oder Umhüllung darf nur mit Hilfe eines Schlüssels oder Werkzeug möglich sein.
NIN 4.1
Hinter einer Türe mit Schloss befinden sich blanke, spannungsführende Teile. Was verlangt die NIN in diesem Fall?
Ein Warnzeichen, das vor gefährlicher Spannung warnt. Das Anbringen der Zeichen muss dauerhaft und deutlich sein.
NIN 4.1
Die Schutzmassnahmen TN sind Massnahmen durch automatische Abschaltung. Beschreiben Sie, wie dies bei Nullung TN-S funktioniert.
Bei einem Isolationsdefekt und einer Fehlerspannung ≥50V AC wird ein grosser Erschlussstrom erzwungen, damit die Überstrom-Schutzeinrichtung in geeigneter Zeit auslösen und die Fehlerspannung abschalten kann.
NIN <ip-pii>.2.1
In welchem maximalen Zeiten müssen gefährliche Fehlerspannungen abgeschaltet werden?
bei 230V im TN System Endstromkreise ≤ 63A innert 0.4s Endstromkreise > 63A innert 5s Verteilungsstromkreise innert 5s
NIN <ip-pii>.2
Was versteht man unter der Schutzmassnahem TN?
Im System TN sind alle Körper der elektrischen Anlage über den Schutzleiter mit dem geerdeten Sternpunkt des speisenden Netzes verbunden.
NIN <ip-pii>
Wenn in TN Systemen Trenntransformatoren betrieben werden, was gilt dann für die Sekundärseite dieser Trenntransformatoren?
Weder Nullpunkt nich ein Pol der Sekundärseite dürfen an Erde gelegt werden?
NIN 4.1.3
Wann dürfen bei Betriebsmitteln Vorkehrungen für den Fehlerschutz (Schutz gegen indirektes Berühren) entfallen?
Körper, die auf Grund ihrer kleinen Abmessungen (ca. 50mmx50xx) wie z,B Typenschilder, Kabelverschraubungen und Kabelbefestigungne, die nur mit Schwierigkeiten mit einem Schutzleiter verbunden werden können. Metallrohre oder andere Metallgehäuse die Betriebsmittel mit doppelter oder verstärkter Isolierung schützen.
NIN 4.1
Welche Schutzmassnahme muss angewendet werden, wenn in Metallrohre T Drähte eingezogen werden?
Die Rohre sind mit dem Schutzleiter zu verbinden.
NIN 4.1
Welche leitende Teile ,üssen mit dem Schutz-Potentialausgleichsleiter verbunden werden?
- metallene Hauptleitungen von Wasser und Gas - andere metallene Rohrsysteme z.B Heiz- und Klimaanlagen - Haupterdungsleiter, Haupterdungschiene - PEN Leiter der Anschlussleitung - Hauptschutzleiter - Blitzschutzsystem
NIN 4.1
Wo sind von ausserhalb des Gebäudes kommende leitfähige Teile dem Schutzpotentialausgelichsleiter zu verbinden?
So nahe wie möglich an ihrem Eintrittspunkt. Metallische Umhüllungen von Fernmeldeleitungen müssen in den Schutz-Potentialausgleich einbezogen werden.