Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03358.jsonl.gz/2438

In der Praxis kann man den Strom auf einer Leitung nur sehr umständlich messen, ohne das Kabel zu unterbrechen oder zu verändern. Darum ist es Sinnvoll für die Beurteilung der Bussignale die Spannung zu nehmen. Das Ersatzschaltbild gemäss Bild 105 gibt uns den notwendigen Hinweis auf die Werte der Spannung.
Bild 105: Ersatzschaltung des Buskabels
Die Spannung am Bus IB ergibt sich aus der dem Signalstrom am der Parallelschaltung der beiden Abschlusswiderstände mit U = I * R. Somit liegt die korrekte Signalspannung im Bereich von 0,75 - 1V wie in Bild 106 aufgezeigt.
Bild 106: Kontrolle der Signalspannung
In der Praxis hat es sich bewährt diese Signalform und die Signalpegel zu kontrollieren. Wenn die gemessenen Signalpegel klar grösser als 1V sind, deutet dies immer auf einen fehlenden Busabschluss hin.
Für die Messung kann zum Beispiel ein Busmonitor mit einem geeigneten Adapter eingesetzt werden.