Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03549.jsonl.gz/295

Hartes Leitungswasser ist in vielen Teilen der Schweiz verbreitet und führt zu Verkalkungen an Geräten und Leitungen. Es reduziert die Lebensdauer von Haushaltsgeräten und erfordert häufige Entkalkungsarbeiten. Der Pentair 5800XTR ist eine hochwertige Enthärtungsanlage, welche auf bewährter, zuverlässiger Technologie arbeitet.
Vom System her wird der Pentair bei der Wassereinspeisung im Technikraum des Hauses installiert. Dabei wird das einfliessende Wasser zweigeteilt in eine direkte Weiterleitung ins Leitungssystem, wie auch durch einen By-Pass, welcher das Wasser durch die Enthärtungsanlage führt. Theoretisch könnte alles Wasser durch den Enthärter geführt werden, wo es vollständig enthärtet werden kann. Ideal ist jedoch ein Wert von ca. 7° (französische Härtegrade). Aus diesem Grund wird das Wasser auf den optimalen Wert gemischt aus unbehandeltem Leitungswasser und dem Wasser, welches durch die Anlage geführt wird. Umgekehrt kann natürlich auch alles Wasser am Enthärter vorbeigeleitet werden, wenn dieser zum Beispiel gereinigt werden oder ausser Betrieb bleiben soll.
Die gängige Messeinheit für die Wasserhärte sind sog. "Französische Härtegrade". Im Mittelland zum Beispiel sind Werte von über 40° keine Seltenheit.
Was macht das Gerät?
Das Herzstück der Anlage ist ein Harzblock, an welchem das Wasser vorbei zieht. Der Harzblock bindet Kalk und Magnesium und reichert das Wasser im Gegenzug mit Natrium an. Natrium ist ein Bestandteil von Mineralien und ist in einer vergleichbaren Dosierung zum Beispiel in handelsüblichen Mineralwasserflaschen vorhanden. Im Gegensatz zu Kalk und Magnesium enthält Natrium keine festen Partikel und hinterlässt somit keine Rückstände an Leitungen und Apparaten. Da sich die Aufnahmefähigkeit des Harzblocks mit der Zeit erschöpft, wird er mit Salz regeneriert. Die Anlage führt diese Regeneration bei Bedarf vollautomatisch aus. Das Regeneriersatz gehört zum Verbrauchsmaterial und muss regelmässig nachgefüllt werden, ideal als Salz-Tabs. Dieses ist bei uns oder im gängigen Detailhandel erhältlich. Der Bedarf an Regeneriersalz hängt von der bezogenen Wassermenge ab. In einem 4 Personen-Haushalt beträgt er ca. 2 kg pro Woche.
Wichtig:
das Salz gelangt nicht ins Leitungswasser. Das Wasser verändert sich geschmacklich also kaum, es wird lediglich weicher. Das kann bei Trinkwasser ein minimal anderes Härteempfinden bedeuten. Auffällig ist eher, dass im Alltag zum Beispiel weniger Spülmittel, Seife oder Shampoo als bisher benötigt wird. Auch der PH-Wert des Wassers wird durch das Enthärten nur unwesentlich verändert.
Automatisches Desinfektionssystem:
Um das Wasser keimfrei zu halten, desinfiziert sich die Anlage regelmässig selber. Dabei wird mittels Strom und Salz Chlor erzeugt, welches die Komponenten reinigt und desinfiziert. Auch dieser Vorgang läuft vollautomatisch ab.
Wir führen den Pentair 5800XTR standardmässig in zwei Stärken:
20-5800XTR: ideal für Haushalte von 4 Personen (bei Wasserhärte von 30-45°)
30-5800XTR: ideal für Haushalte von 5-6 Personen oder bei Doppeleinfamilienhäusern (bei Wasserhärte von 30-45°)
Auf Anfrage sind auch kleinere Ausführungen für 1-2 Personen-Haushalte oder grössere Modelle für Liegenschaften mit mehr als 2 Wohneinheiten erhältlich. Ein Überdimensionieren der Enthärtungsanlage ist nicht sinnvoll, da der Regenerierungsvorgang aus Hygienegründen regelmässig erfolgen muss. Er müsste bei zu grossen Anlagen also auch dann eingeleitet werden, wenn der Harzblock noch aufnahmefähig ist, was zu einem unnötig grossen Verbrauch an Regeneriersalz führt. Bei sehr hartem Leitungswasser hingegen muss die Anlage mehr arbeiten. Hier sollte die Anlage nicht zu klein ausgelegt sein.
Eigenschaften und Vorteile gegenüber herkömmlichen Enthärtungsanlagen:
• Sehr benutzerfreundliche Bedienung mit farbigem Touch-Screendisplay
• Automatisches Desinfektionssystem
• Sicherheitsschwimmer
• Solebehälter getrennt vom Druckbehälter
• Salzbehälter ist herausnehmbar und einfach zu reinigen
• Geeignet für Wassertemperaturen von 2-38°C und einem Wasserdruck von 1.5 - 8 bar (Druckbehälter resistent bis 10 bar, also deutlich über dem, was eine Wasserleitung führt).
• Ansprechendes Design, Kabinettgehäuse aus Polyethylen
Komplettes "Rundum-Sorglospaket": Alles inbegriffen
Unsere Profis liefern und installieren die Enthärtungsanlage bei Ihnen zuhause. Es sind von Ihrer Seite keinerlei sanitäre Vorbereitungsarbeiten erforderlich. Lediglich eine normale Haushaltssteckdose müsste in max. 2m Distanz zum Gerät vorhanden sein. Nicht nur die Anlage ist im Preis enthalten, sondern auch die komplette Installation mit allen erforderlichen Teilen. Sie müssen sich also um nichts kümmern.
Lieferumfang im Detail:
• Enthärtungsanlage 5800XTR
• Lieferung, Installation inkl. Anpassung der Sanitärleitungen
• Verschneidearmatur
• Raccordverschraubungen
• PVC Druckschlauch
• Wellrohre
• Schnelltester Wasserhärte
• Kontrollheft
• Erste Füllung Regeneriersalz
• Inbetriebnahme der Anlage
Auf Wunsch bieten wir Ihnen zudem ein Unterhaltsabo an, mit welchem Sie keinerlei Arbeit haben und jederzeit einwandfreien Betrieb der Anlage geniessen können. Und wenn Sie sich auch mit dem Einkauf von Regeneriersalz nicht beschäftigen möchten, senden wir Ihnen dieses regelmässig und kostengünstig direkt zu Ihnen nach Hause.
Der Petair wird in einem spezialisierten Werk in Belgien hergestellt und durch uns in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Generalimporteur verkauft und installiert.
Aufgrund der grossen Verbreitung dieses Modells sind auch Ersatzteile auf lange Zeit garantiert.
Dieses Angebot ist gültig innerhalb der Schweiz im Umkreis von 120km um 5400 Baden. Weitere Entfernungen Preise auf Anfrage.
Für die Vereinbarung eines Ihnen passenden Liefer- und Installationstermines nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
3 Jahre Garantie!
Technische Daten 20-5800XTR :
Nenndurchflussrate (m3/h) (Resthärte 0°f) 1.20
Nenndurchflussrate (m3/h) (Resthärte 5-10°f) 1.44
Spitzendurchflussrate (m3/h) (Resthärte 5-10°f) 2.00
Salzdosierung g/Harz 80
Maximale Salzmenge pro Regeneration (kg) 1.6
Enthärterkapazität °F/m3 96.8
Harzmenge: 20L
Salzspeicher: 25kg
Transportgewicht: ca. 30kg
Produkt-Gesamtmass (BxLxH) mm 360x456x1045
Weitere Daten:
Enthärtergehäuse : ABS
Behälter: Dowex® HCRS-s Harz
Ventilkörper: Glasgefülltes Noryl® – NSF-gelistetes Material
Gummikomponenten: Für Kaltwasser zusammengesetzt – NSF-gelistetes Material
Zertifizierung des Ventilmaterials: Goldenes Siegel der WQA bis ORD 0902, NSF/ANSI 44, CE, ACS
Betriebsdruck: 1,4 - 8,6 bar
Hydrostatischer Testdruck : 20 bar
Umgebungstemperatur : 0 - 52°C