Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01944.jsonl.gz/17

Manuel olarak kalıplanmış mil tabanı çok dar olabilir ve ayarlanmalıdır.
Silindirik sıkıştırma alanının uzunluğu yaklaşık olarak. Çapa eşit. Konik valf ucunun uzunluğu da yaklaşık olarak. Aynı boyut ve çap.
3.Minimum gradyan
Sewag'ta,% 2 sabit gradyan
Yağmurda% 1 sabit eğim
4.Bir çeşit sıvı mı?
Özel veya endüstriyel kanalizasyon
Yağmur suyu
5.Giriş veya çıkış eksenine monte edilmiş mi?
Büyük miktarda yağmur suyu kontrol eksenine akmazsa, StopSilt Light çıkışı çıkışa kurulmalıdır. Geri dönüş suyu olduğunda, valfe uygulanan basınç onu kapalı tutmaya zorlar ve vanadan herhangi bir yönden daha fazla su geçemez. Bu durumda, kontrol mili kendi su rezervuarınız olarak işlev görür. Aksi takdirde, StopSilt Light'ı korunan bir alan gerektiren bir boruya kurmanız önerilir.
Daha küçük çaplar için, vanalar sabunlu su ile yağlanabilir. Yağ yok, yağ yok!
6.Kalıcı dönüş suyu
Uzun süreli su dönüşü durumunda, iç boru sistemi sadece az miktarda su emebilir. Bu durumda, düşük su tüketiminin sağlanması önemlidir.