Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07162.jsonl.gz/839

Compensation du courant de fuite pour les convertisseurs de fréquence monophasés
Peter Graf, Product Manager - Octobre 2022
Compensation plutôt que résignation POUR LES VARIATEURS DE FRÉQUENCE MONOPHASÉS
Les convertisseurs de fréquence sont souvent utilisés dans les installations modernes. Dans les applications monophasées avec des variateurs de fréquence ou des appareils similaires, des courants de fuite liés au fonctionnement et synchrones au réseau d'une fréquence de 50 Hz et leurs oscillations harmoniques sont générés. Comme dans les applications triphasées, ils sont souvent déviés des circuits intermédiaires des appareils vers le conducteur de protection ou le potentiel de terre via le condensateur CEM. Un disjoncteur de protection à courant de défaut (disjoncteur FI) traite de la même manière les courants de défaut et les courants de fuite liés au fonctionnement. Si le courant différentiel est trop élevé, le disjoncteur différentiel se déclenche. Si le déclenchement est dû à des courants de fuite trop élevés, des mesures doivent être prises pour les réduire. C'est précisément pour cela que la société EPA GmbH a développé le compensateur de courant de fuite LEAKCOMP® 1P.
Avec le LEAKCOMP® 1P, les courants de fuite liés au fonctionnement sont compensés à une fréquence de 50 Hz par ce que l'on appelle une compensation fixe. Le niveau de compensation est réglé une fois pour toutes sur le ou les courants de fuite à l'origine du problème. Il est ainsi possible de faire fonctionner un variateur de fréquence monophasé en utilisant un LEAKCOMP®1P sur un disjoncteur différentiel. Il faut veiller à ce que le LEAKCOMP® 1P soit toujours connecté et déconnecté en même temps que le "générateur de courant de fuite" afin de pouvoir exclure toute surcompensation.