Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03199.jsonl.gz/741

Der Consorb CS ist eine Neuentwicklung. Das Prinzip ist ein vollwertiger Consorb, der nur mit einem Ventilator ( Druckseitig ) ausgerüstet ist. Der Prozessluftstrom wird vor dem Rotoreintritt in zwei Luftströme unterteilt.
Der Econosorb arbeitet ebenfalls in Kombination mit einer Kälteanlage als Wärmepumpe. Er zeichnet sich durch den niedrigsten Energieverbrauch (die Hälfte bezügl. Frigosorb) und die geringste Austrittstemperatur aus.
Das Arbeitsprinzip der Wärmepumpen-Regeneration ist durch die sehr effifiziente Niedrigtemperatur-Desorption des D-Max Rotor möglich.
Der Frigosorb arbeitet in Kombination mit einer Kälteanlage als Wärmepumpe. Somit wird keine elektrische Regenerationsheizung benötigt. Er weist einen niedrigen spezifischen Energieverbrauch auf und kann im Umluftbetrieb Austrittstaupunkte erreichen, die tiefer sind als der Gefrierpunkt.
Die entzogene Feuchtigkeit wird als Wasser ausgeschieden, womit keine Nassluftableitung nach außen erforderlich wird
Der Recusorb-DR ist ein vollwertiger Recusorb, der nur mit einem Ventilator ( Druckseitig ) ausgerüstet ist. Der Prozessluftstrom wird vor dem Rotoreintritt in zwei Luftströme unterteilt.
Der Recusorb arbeitet mit interner Energierückgewinnung. Der Regenerationsluftstrom nimmt in der Spülzone die Restwärme des Rotors auf, wird so vorerwärmt und im Wassergehalt reduziert. Dadurch muss weniger Wärme zugeführt werden ( ca. 1/3 ) und der Rotor wird entsprechend der niedrigeren relativen Feuchte besser regeneriert.
Das Consorb-Prinzip stellt die Grundversion der Adsorptionstrocknung mittels Rotationsadsorber dar. Der Rotorquerschnitt ist in zwei Zonen für die Prozess- und Regenerationsluft unterteilt.
Die Prozessluft wird durch den Adsorptionsvorgang im Prozessluftsektor getrocknet.
Die erhitzte Regenerationsluft verdampft im Gegenstrom die zuvor vom Rotor aufgenommene Feuchtigkeit und wird als Feuchtluft ins Freie geführt.
Der Aquasorb ist mit einem luftgekühlten Kondensator ausgerüstet, der es ermöglicht, die Feuchtigkeit in flüssiger Form auszuscheiden. Durch die Zusammenführung des Kondensatorluftstromes mit dem Trockenluftstrom wird die im Kondensator freiwerdende Wärmemenge und die im Rotor enthaltene Restwärme der Trockenluft zugeführt.
Der Einsatz des Aquasorb ist für kleinere Räume vorgesehen, bei denen eine Ableitung der feuchten Regenerationsluft nach außen nicht möglich ist.