Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03309.jsonl.gz/2283

TRACETEK-Leckwarn- und Ortungssysteme bestehen in der einfachsten Variante aus einer Alarm- und Ortungseinheit (z.B. TTSIM-2) und aus einem oder mehreren Sensorkabeln und Systemzubehör. Das Verzweigen der Sensorstrecke ist über T-Abzweige möglich. Diese simulieren zusätzlich 10m Sensorkabel, um den abzweigenden Bereich eindeutig abzugrenzen. Weiter auseinanderliegende Gebäudeteile werden über Verbindungskabel in die Sensorstrecke eingebunden.
Zum exakten Abgrenzen verschiedener Bereiche wird wiederum ein Bereichsabgrenzer verwendet (simuliert 5m Sensorkabel).
Sind die Bereiche weit voneinander entfernt oder auf verschiedenen Etagen verteilt, können die einzelnen Zonen über separate Sensor-Interface-Module überwacht werden. Die einzelnen Module (z.B. TTSIM-1) werden dann über ein RS-485-Netzwerk miteinander verbunden und an einen Leitrechner angeschlossen (z.B. TTDM-128).