Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01190.jsonl.gz/1047

Mantenimento attivo della tensione
La partecipazione attiva al mantenimento della tensione nella rete di trasmissione è obbligatoria per i seguenti partecipanti:
- tutte le centrali elettriche in funzione, direttamente allacciate alla rete di trasmissione (produzione, funzionamento delle pompe o funzionamento variatore di fase/sincrono), tenendo conto della loro potenza reattiva momentaneamente disponibile, scambiabile con la rete di trasmissione senza limitazioni per la potenza attiva;
- tutte le reti di distribuzione e i clienti finali dichiarati attivi e direttamente allacciati alla rete di trasmissione, tenendo conto della loro potenza reattiva momentaneamente disponibile, e scambiabile con la rete di trasmissione senza limitazioni per la potenza attiva. Tale obbligo è indipendente dallo stato di esercizio ed è permanente.
I partecipanti attivi sono tenuti, quando è necessario, a impiegare per il mantenimento della tensione nella rete di trasmissione la potenza reattiva di cui dispongono senza limitare la potenza attiva. Tale necessità sussiste finché nel nodo della rete di trasmissione interessato non viene raggiunto il valore di tensione nominale prescritto ai sensi del piano per la tensione. L'attuazione del piano per la tensione deve avvenire tramite l'adeguamento continuo dello scambio di potenza reattiva dell'impianto con la rete di trasmissione. L'attuazione tecnica concreta è di competenza del gestore dell'impianto; può essere automatica oppure manuale.
In linea di principio per la partecipazione attiva al mantenimento della tensione nella rete di trasmissione è necessaria una prequalifica. Se supera la fase di prequalifica il partecipante riceve un attestato. L'attestato è valido per cinque anni e in seguito dovrà essere rinnovato. La prequalifica deve essere rinnovata anche se entro i cinque anni si verificano variazioni significative relativamente agli strumenti operativi necessari per il mantenimento della tensione.
I partecipanti attivi si impegnano a fornire energia reattiva conforme ai requisiti. Lo scambio di energia reattiva con la rete di trasmissione è ritenuto conforme ai requisiti se contribuisce al raggiungimento della tensione nominale prescritta. L'energia reattiva scambiata ogni quarto d'ora viene remunerata con la tariffa di rimunerazione per l'energia reattiva fornita conformemente ai requisiti applicabile ai partecipanti attivi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Centrali elettriche: nel quarto d’ora in questione la centrale elettrica si trova in fase di produzione, di funzionamento delle pompe o di funzionamento del variatore di fase.
Reti di distribuzione attive: la rete di distribuzione ha almeno un trasformatore/una linea collegato/a alla rete nel punto di prelievo;
- lo scambio di energia reattiva nel quarto d'ora in questione è finanziariamente conforme;
- lo scambio è conforme ai requisiti almeno nell'80% degli intervalli del contatore del mese in questione.
L'energia reattiva scambiata ogni quarto d'ora non conforme ai requisiti viene fatturata al partecipante attivo con la tariffa PSRS individuale per energia reattiva applicabile ai partecipanti attivi non conformi più la penalità.