Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01024.jsonl.gz/105

Come funziona un boiler a pompa di calore?
Il boiler a pompa di calore sottrae il calore dall'aria circostante, che poi riscalda il boiler. Questo sistema è tre volte più conveniente del riscaldamento di un boiler elettrico. Normalmente l'aria viene presa dalla cantina, che non è riscaldata. È anche possibile utilizzare l'aria all'esterno dell'edificio attraverso canali di ventilazione.
Per quante persone produce acqua questo tipo di boiler durante un giorno (24 ore)?
A seconda della dimensione (contenuto di acqua), un boiler a pompa di calore può produrre ogni giorno acqua calda per quattro - otto persone.
Quale capacità hanno i boiler di Swisstherm?
Swisstherm offre boiler a pompa di calore con capacità da 270 a 500 litri.
Per quali modelli è possibile ricevere gli incentivi?
Fornitori con certificazione APP e un COP ≥ 2.9
Consultare l'elenco dell'associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP
Che cos'è un COP?
COP = Coefficient of Performance (coefficiente di prestazione) è la denominazione dell'efficienza energetica di una pompa di calore. Il COP definisce il rapporto tra la potenza termica ceduta e la potenza elettrica assorbita. Il COP viene stabilito in laboratorio a determinate condizioni di prova e consente il confronto di diverse pompe di calore a uguali condizioni.
Devo sostituire il mio boiler elettrico per legge?
Attualmente la legge non stabilisce entro quando sostituire i boiler elettrici. Tuttavia i boiler elettrici consumano moltissima corrente e, in caso di una nuova installazione o di un risanamento, devono essere generalmente sostituiti da altri modelli con un minore consumo energetico. A tale scopo occorre rispettare le direttive cantonali.
Come viene consegnato il boiler?
In una confezione di cartone su pallet monouso.
Il boiler viene consegnato e montato da Swisstherm?
Sì, se questo viene richiesto e accordato con uno dei nostri collaboratori.
Cosa devo organizzare prima dello smontaggio del mio boiler elettrico?
Prima dello smontaggio occorre far rimuovere a regola d'arte da un elettricista l'allacciamento elettrico del vecchio boiler.
Dove vengono prodotti i boiler a pompa di calore di Swisstherm?
I boiler a pompa di calore vengono prodotti nell'UE, in Danimarca.
È possibile installare il boiler a pompa di calore anche in un locale con una superficie inferiore a 10 m2?
Generalmente è possibile azionare un boiler a pompa di calore anche in locali con superficie inferiore a 10 m2, a patto che il locale abbia sufficiente aria fresca (finestra leggermente aperta o fessura sotto la porta) o che la porta del locale sia lasciata aperta.
Perché l'altezza del locale deve essere di almeno 2,10 metri se il boiler stesso è più basso?
Nella maggior parte dei boiler a pompa di calore, l'unità si trova nel coperchio, che deve essere smontato o sollevato durante i lavori di manutenzione. Questo richiede uno spazio di riserva tra il boiler e il soffitto di circa 30 cm.
Come deve essere l'accesso alla cantina?
La massa di un boiler a pompa di calore risultante da altezza x diametro è il requisito minimo per l'accesso al punto di installazione. Scale curve o altri tipi di scale con raggio stretto e larghezze della porta < 71 cm ostacolano l'ingresso.
Perché si verifica lo scarico dell'acqua di condensa?
Immettendo aria calda umida attraverso l'evaporatore, il refrigerante assorbe il calore ed evapora. Durante questo processo, l'evaporatore e l'aria si raffreddano. Di conseguenza si ha una riduzione dell'umidità assoluta dell'aria, al punto di rugiada il vapore acqueo passa allo stato liquido e quindi condensa. Questa condensa deve essere rimossa attraverso uno scarico.
È possibile azionare un boiler a pompa di calore anche attraverso un impianto solare?
Sì, se il boiler a pompa di calore è dotato di uno scambiatore di calore aggiuntivo è possibile collegarvi un impianto solare.
Il boiler a pompa di calore contiene un anodo per la protezione dal calcare? È sostituibile?
Sì, il boiler a pompa di calore è dotato di un anodo di magnesio che, se necessario, può essere sostituito.
Può verificarsi la formazione di agenti patogeni come la legionella in acqua calda a 55°?
Per le condizioni di vita del batterio della legionella (batterio a forma di bastoncino della famiglia delle Legionellaceae) vale quanto segue: a partire da una temperatura dell'acqua di 50°C non avviene quasi più la riproduzione. Da una temperatura di 55°C la legionella non si riproduce più e da 60°C muore.
Inoltre la maggior parte dei boiler a pompa di calore è dotata della cosiddetta funzione di protezione dalla legionella. Questa funzione può essere attivata e disattivata manualmente.
Acquistando un boiler a pompa di calore ricevo i punti Cumulus?
No, con l'acquisto di un boiler a pompa di calore non vengono accreditati punti Cumulus.