Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03443.jsonl.gz/6

Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "06_Liegenschaftsentwässerung" hinzufügen oder entfernen möchtest
0 Exakte Antworten
90 Text Antworten
0 Multiple Choice Antworten
Karte wurde gelöscht
Was gilt es zu berücksichtigen, wenn eine Einstiegschacht im Gebäudeinnern angeordnet werden muss?
Er darf nicht in Lagerräumen für Brennstoffe und Heizungsräumen sowie nicht in Schutz- und Liftmotorräumen platziert werden.
Nennen Sie vier verschiedene Materialien für Grundleitungen.
Beton / Hochleistungsbeton
Steinzeug
Polyvinylchlorid (PVC)
Polypropylen (PP)
Polyethylen-hart (HDPE)
Zwischen welchen zwei Abscheideanlagen wird unterschieden?
Mineralöl- / Benzinabscheider (MAB)
Fettabscheider
Welche Grundsätze gelten bezüglich Richtungsänderungen von Grundleitungen?
Richtungsänderungen in jeder Lage sind mit einem 45°-Bogen auszuführen
Bei einer 90°-Richtungsänderung muss zwischen zwei 45°-Bogen ein gerades Leitungsstück eingebaut werden
Nach Richtungsänderungen von gesamthaft 180° ist ein Inspektions- oder Einstiegschacht vorzusehen
Was gilt es bei einem Einstiegschacht (ES) bei einer Schachttiefe über 1.20 m zu beachten?
Es ist eine korrosionsbeständige Steigleiter anzubringen
Was ist unter einer Abscheideanlage zu verstehen?
Abscheide- und Vorbehandlungsanlagen dienen der Entnahme von Stoffen aus dem Abwasser, die sich auf den Betrieb der Kanalisation und Kläranlage sowie die Qualität der Gewässer nachteilig auswirken können. Diese Stoffe sind möglichst am Anfallort zurückzuhalten und dem Abwasser zu entnehmen.
Was genau ist unter einem Inspektionsschacht (IN) zu verstehen?
Der Inspektionsschacht kann ergänzend zu den Einstiegschächten zur Erleichterung der Kontrolle, Wartung und des Unterhaltes erstellt werden. Er muss lediglich das Einbringen von Reinigungs-, Inspektions- und Prüfgeräten ermöglichen. Ein Zugang für Menschen ist nicht vorgesehen.
Nenne Sie vier Ausführungshinweise für eine einwandfreie Ausbildung der Durchlaufrinne bei einem Einstiegschacht (ES).
Querschnitt halbrund ohne Verengung
Banketthöhe mindestens DN
saubere Linienführung ohne Ecken
Seitliche Anschlüsse mit geringer Wasserführung sind 60 mm über der Sohle der durchgehenden Leitung anzuschliessen
Das Sohlengefälle innerhalb des Kontrollschachtes soll mindestens 5 % betragen, damit ein einwandfreier Abfluss gewährleistet ist
Bei Verwendung von Kunststoffrohrsystemen sind Schachtfutter einzubauen