Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07022.jsonl.gz/0

Limites de détection
Gaz rares : 2.50E+09 Bq/h (les valeurs mesurées se situent dans une plage allant du double au triple de la limite de détection)
Aérosols : 8.90E+04 Bq/h (les valeurs mesurées se situent dans l’ordre de grandeur de la limite de détection)
Iode : 2.70E+05 Bq/h (les valeurs mesurées se situent dans l’ordre de grandeur de la limite de détection)
Explications relatives aux mesures
Gaz rares : le matin du 9 octobre 2013, des pics ont été provoqués par des tests planifiés aux moniteurs de gaz rares et en raison du (rétro-)lavage des filtres du système de nettoyage de l’eau du réacteur. Ces élévations des valeurs mesurées ne sont en aucun cas liées à l’élévation mesurée par l’IFSN des valeurs du réseau de mesure MADUK dans le voisinage de la centrale de Leibstadt en raison de précipitations.
Iode : le changement des cartouches pour l’iode a conduit le 8 octobre 2013 à un abaissement des indicateurs. Comme prévu, l‘iode s’est accumulé sur les cartouches au cours de la semaine.
Aérosols : le changement des aérosols a conduit le 8 octobre 2013 à une élévation des indicateurs de mesure. Autrement, les variations normales ne sont guère visualisables au-dessus de la limite de détection.
Tous les effets constatés sont insignifiants du point de vue radiologique.