Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06964.jsonl.gz/1395

Source : OFEV « Transformations et réfections » (17.02.2015)
Une transformation ou une réfection planifiée donne l’occasion de clarifier s’il est opportun de faire une vérification de la sécurité sismique. Le but de cette vérification est de déterminer si la sécurité sismique de la construction concernée est suffisante ou si des mesures d’intervention doivent être étudiées.
Bien des bâtiments construits en Suisse ont une sécurité sismique insuffisante en regard des exigences imposées aux nouveaux ouvrages. Les raisons sont souvent l'inexistence ou la non-application des prescriptions au moment de la construction. Ces bâtiments risquent de s'effondrer ou de subir d'importants dommages déjà lors de séismes d'assez faible intensité.
Lorsqu'une transformation ou une réfection est planifiée, il faut établir suffisamment tôt avec un ingénieur civil s'il est judicieux, voire nécessaire, de vérifier la sécurité sismique de la construction concernée. Les facteurs déterminants sont notamment la nature et l'ampleur des travaux envisagés, le soupçon d'une sécurité sismique faible, le montant de l'investissement prévu, la valeur du bâtiment et sa durée d'utilisation restante. La vérification de la sécurité sismique devrait être réalisée assez tôt pour que l'intervention éventuellement nécessaire puisse être intégrée à temps dans le projet.
Lors d'une vérification réalisée dans les règles de l'art, conformément au cahier technique SIA 2018 « Vérification de la sécurité parasismique des bâtiments existants », les défauts relatifs à la conception et à la construction qui péjorent la sécurité sismique sont relevés et documentés. Puis le facteur αeff, dit ‘de conformité’, est déterminé au terme de la vérification de la sécurité structurale. Le facteur de conformité décrit dans quelle mesure le bâtiment examiné répond aux exigences de sécurité sismique des normes actuelles sur les structures porteuses. S'il atteint ou dépasse la valeur 1,0, elles sont entièrement satisfaites. D'après le cahier technique SIA 2018, la sécurité des personnes requiert un facteur de conformité au moins égal à 0,25 (0,40 pour les bâtiments de la classe d'ouvrage CO III, comme les hôpitaux accueillant les urgences ou les bâtiments de sapeurs-pompiers).
- Si le facteur de conformité est inférieur à 0,25 (0,40 pour la CO III), la sécurité sismique est insuffisante.
Il faut impérativement prendre des mesures pour répondre aux exigences minimales imposées aux bâtiments existants. Elles sont satisfaites lorsque le facteur de conformité atteint une valeur de 0,25 (0,40 pour la CO III).
- Si le facteur de conformité vaut entre 0,25 (0,40 pour la CO III) et 1,0, la sécurité sismique est déficiente.
La sécurité sismique doit être encore améliorée si le rapport entre le coût et l'utilité de l'intervention montre qu'elle est proportionnée. Le but est d'atteindre le niveau imposé par les normes aux nouveaux bâtiments. Si cela n'est pas possible, il faut au moins réaliser l'intervention améliorant le plus la sécurité sismique tout en restant proportionnée.
- Si le facteur de conformité est supérieur ou égal à 1,0, la sécurité sismique est suffisante d'après les normes en vigueur.
Les exigences imposées aux nouveaux bâtiments sont entièrement satisfaites. Aucune intervention n'est nécessaire.
Si la sécurité sismique est insuffisante ou déficiente, il faut proposer une intervention visant à l'améliorer, en s'assurant qu'elle soit proportionnée. Le coût des mesures portant sur la construction ou sur l'exploitation varie largement d'un cas à l'autre. Les synergies avec d'autres travaux prévus ont en général une incidence favorable sur la proportionnalité de l'intervention.
Liens
-
Fiche d'information OFEV « Notre bâtiment est-il suffisamment résistant aux séismes ? Vérifier et améliorer la sécurité parasismique : quand et pourquoi ? »
-
Rapport OFEV « Confortement parasismique de constructions - Stratégie et recueil d’exemples en Suisse »