Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02410.jsonl.gz/91

Está a pensar comprar uma bomba de calor e pergunta-se quanto é que uma bomba de calor Daikin (Altherma 3H HT) com uma capacidade de aquecimento de 16 kW consome realmente no final? Vamos falar sobre isto modelo para o exemplo, mas adapte-o ao seu próprio exemplo.
Neste artigo vamos detalhar o consumo de energia desta bomba de calor muito popular. A resposta curta à pergunta :
Uma bomba de calor Daikin de 16kW consome :
- Com aquecimento por piso radiante (35°C): 4,8 vezes menos do que o aquecimento elétrico normal
- Com radiadores (55°C): 3,63 vezes menos do que o aquecimento elétrico normal
Digamos que costumava consumir 25.000kWh de aquecimento eléctrico por ano. Com uma bomba de calor Daikin, consumirá entre 5197kWh e 6887kWh por ano, dependendo da sua distribuição por baixo do pavimento ou radiador.
Se utilizar 2200 litros de fuelóleo por ano para o seu aquecimento, isto equivale a aproximadamente 22000kWh de electricidade, pelo que o seu consumo de electricidade estimado com a bomba de calor Daikin 16 será entre 4583kWh e 6060kWh por ano.
Mas quanto é que custa? Depois basta multiplicar pelo preço por kWh.
Em França, o preço é de cerca de 0,18 euros em 2022 (por exemplo, 5197*0,18 = 935 euros/ano e 78 euros/mês), mas noutros países, como a Suíça, é mais elevado (a propósito, em 2022 => aumento de 0,06 CHF por kWh na Suíça, elevando o kWh de eletricidade para 0,27CHF, OUPS => 5197*0,27 = 1403CHF/ano). Bem, isso ainda não é tanto como na Dinamarca, onde o preço será em breve de 0,4 euros por kWh (? => 5197*0,4 = 2078 euros/ano ou 173 euros/mês). Estou a mostrar o gráfico só por curiosidade 😉
Como posso calcular o consumo de energia de uma bomba de calor Daikin?
Como todas as bombas de calor ar/água exteriores, a bomba de calor Daikin, e em particular o modelo Altherma 3 H HT (High Temperature), utiliza um circuito de refrigeração para extrair calor do ar exterior. Este circuito é constituído por 4 componentes, um dos quais é o consumidor de eletricidade responsável pela fatura: o compressor.
No caso do Daikin Altherma 3 H HT 16 estamos a lidar com um compressor scroll R32 com dupla injecção de gás e líquido.
Este compressor consome quantidades diferentes de energia consoante lhe seja pedido para trabalhar mais ou menos. Por exemplo, se lhe for pedido que aqueça água a 35°C quando estão 7°C no exterior, trabalhará menos do que se lhe for pedido que produza água a 35°C quando estão -7°C no exterior, pelo que consumirá menos.
Para calcular o seu consumo, baseamo-nos no SCOP da bomba de calor. Este é o coeficiente de desempenho sazonal (certificado pela HP Keymark... um organismo de certificação europeu que certifica que o produto e o cálculo estão em conformidade com as normas europeias). O SCOP é de 4,81 a 35°C para o exemplo e é calculado de acordo com os dados de temperatura climática média europeia aceites pela HP Keymark, ou seja, de acordo com a norma EN 16147 que considera uma temperatura média de 7°C ao longo do ano.
Deve, portanto, tomar o seu consumo anual para aquecimento a 35°C (aquecimento por chão radiante), ou do seu balanço térmico, se existir, ou se a casa for nova, ou da sua experiência com o seu antigo sistema de aquecimento eléctrico ou de combustíveis fósseis (ver factura). Em seguida, dividir este consumo pelo SCOP da máquina.
Se quiser fazer um cálculo pessimista, tome o seu consumo anual e divida pelo COP 7/60, por exemplo, aqui 2,62. (radiadores de caso).
O que não fazer Pegar na potência nominal da bomba de calor, por exemplo 16 kW, e dividir pelo COP a uma dada temperatura => totalmente inútil, dado que a potência nominal não é de todo representativa do seu consumo real e o COP só é válido de tempos a tempos (para uma dada temperatura exterior e temperatura da água quente)... a única forma de obter um valor de consumo mais ou menos representativo é utilizar os dados teóricos do balanço térmico ou a sua experiência do ano anterior.
A potência consumida por uma bomba de calor Daikin 16 não pode ser calculada a partir de uma folha de dados técnicos, mas deve basear-se em dados reais representativos da sua casa específica. Os factores que influenciam o consumo incluem :
- O volume a ser aquecido na sua casa em m3
- Qual é o nível de isolamento da sua casa?
- Que tipo de clima? Bastante rigoroso ou temperado (na prática, os valores podem ser ligeiramente superiores ou inferiores, consoante se esteja nos Alpes, em Itália ou na Suíça, ou na Côte d'Azur, em França, por exemplo). O valor médio considerado pela norma corresponde bastante bem a um clima europeu normal... não no cimo de uma montanha, isso é certo.
- Tem radiadores ou aquecimento do chão
- Se a bomba de calor produz ou não água quente (e para quantas pessoas)
A minha bomba de calor Daikin 16kW consome demasiada eletricidade
Se tiver a impressão de que a sua bomba de calor Daikin está a consumir demasiada energia, pode haver várias razões: É o tamanho errado para a sua casa
Depende demasiadas vezes de um aquecedor eléctrico de reserva (9kW neste modelo)
A curva de aquecimento não está correcta
Estabeleceu uma temperatura ambiente digna das Caraíbas! (ou a sua filha de 15 anos veio dar uma olhadela ao regulamento? enquanto está de costas)
A minha bomba de calor Daikin consome muito pouca eletricidade.
E não tem frio? Ótimo, então encontrou um bom instalador e a sua bomba de calor está corretamente dimensionada e instalada. Envie-nos o seu testemunho e algumas fotografias por e-mail e teremos todo o gosto em publicá-lo no site para a posteridade.
Sobre o autor
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.