Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07230.jsonl.gz/126

Il existe différentes vitesses d'écoulement dans les tronçons d'une installation. Pour pouvoir respecter les retards au soutirage conformément à la norme SIA 385-1, les vitesses obtenues par calcul dans les distributions vers les étages sont supérieures à celles dans les conduites de distribution comme la cave et les colonnes montantes.
Des vitesses supérieures impliquent des pertes de charge supérieures, des mesures ont montré que des pertes de charge supérieures dans les conduites de soutirage aident à réduire les éventuelles variations de température lors de l'utilisation de douchettes à consommation réduite d'eau.