Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05211.jsonl.gz/33

Si decide instalar su bomba de calor usted mismo, porque todos los presupuestos de instalación de la bomba de calor eran demasiado caros, por ejemplo, entonces puede necesitar rápidamente un diagrama de instalación de la bomba de calor o incluso varios diagramas de instalación de la bomba de calor aire-agua, para cotejar la información y conseguir hacer una instalación correcta en casa.
En este artículo, veremos diferentes recursos que pueden ayudarle a encontrar el esquema adecuado para instalar su bomba de calor Aire-Agua.
Por lo general, los fabricantes de bombas de calor son una buena forma de conseguir diagramas gratuitos de bombas de calor para instalar. Si tiene unos conocimientos básicos de calefacción o hidráulica, podrá entenderlos y dejarse inspirar por ellos.
Esquema de instalación de la bomba de calor aire-agua de Grenelle Environnement
En primer lugar, para tener acceso a los diagramas básicos, para la comprensión y organización de las diferentes conexiones hidráulicas u otros elementos, puede consultar los diferentes casos del diagrama de Grenelle Environnement. Es de 2013, pero la calefacción no es un mundo que evolucione muy rápido, y los principios hidráulicos se mantienen inalterados.
Hablaremos de los cuatro más importantes:
Bomba de calor con volumen de amortiguación de dos vías
Muy adecuado para un circuito de calefacción por suelo radiante, contiene todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento hidráulico de su instalación de bomba de calor por suelo radiante. El depósito de inercia, que permite el correcto funcionamiento de la bomba de calor, tiene 2 conexiones. Este diagrama sólo es válido si los emisores (suelo radiante hidráulico) son todos iguales. En este caso, sólo la calefacción por suelo radiante (pero aún no los radiadores con diferentes temperaturas)
Para saber más sobre lo que ocurre en los depósitos de inercia, RAGE también ha elaborado un interesante documento teórico para explicar los fenómenos físicos hidráulicos dentro de estos elementos centrales de los circuitos hidráulicos de las viviendas individuales.
Sin embargo, este conjunto de 2 tubos permite, con otra configuración, conectar varios circuitos de distribución hidráulica cuyos emisores serían los mismos (ejemplo: dos circuitos de calefacción por suelo radiante separados)
Este es el esquema que debe considerarse
En cambio, si quieres añadir el depósito de agua caliente sanitaria a tu instalación, este es el esquema correcto (con un circuito hidráulico):
Se ha añadido para tener en cuenta el agua caliente sanitaria:
- Grupo de seguridad
- Sensor de temperatura
- Calentador eléctrico (en el depósito)
- Depósito de ACS
- Válvula de 3 vías con actuador, que pasa por el depósito de ACS o por el depósito de inercia
Bomba de calor con volumen de amortiguación de cuatro vías
En este esquema imaginamos una instalación con radiadores de agua caliente. El sistema de 4 tubos también permite conectar varios circuitos con diferentes emisores y, por tanto, temperaturas.
Para más información sobre los fenómenos físicos dentro de un depósito de inercia, véase el documento enlazado anteriormente.
Esquema típico con ACS :
Bomba de calor con cilindro de desacoplamiento
Esquema de una instalación de bomba de calor aire-agua con cilindro de desacoplamiento. Por lo general, es preferible si se instala una bomba de calor en varios circuitos hidráulicos con diferentes emisores y niveles de temperatura. Por ejemplo: Radiadores 55°C y suelo 40°C.
La función del cilindro de desacoplamiento es independizar el circuito primario del secundario.
En el contexto de este esquema, se asocia a un depósito de inercia de 2 tubos cuya función es garantizar un volumen mínimo de agua para el funcionamiento homogéneo de la bomba de calor con el fin de evitar arranques intempestivos del compresor.
Punto interesante: el cilindro de desacoplamiento puede ser sustituido por un simple bypass: en este caso el diagrama tomaría la siguiente forma.
Bomba de calor con caldera de apoyo en funcionamiento simultáneo
Por último, si aún quieres mantener tu caldera encendida en caso de que el frío azote con fuerza tu zona, para evitar el uso de un calentador eléctrico que consume demasiada energía, entonces puedes considerar este esquema.
En el caso de los radiadores
Y si decidimos añadir la producción de agua caliente sanitaria, el diagrama se convierte en :
¿Desea más información sobre el porqué y el cómo de cada elemento del sistema hidráulico? A continuación, consulte el documento oficial de RAGE Grenelle Environnement haciendo clic en este enlace => Doc Esquema de instalación de la bomba de calor aire-agua
Esquema de instalación de la bomba de calor aire/agua NiBE
La marca sueca más fuerte de Europa tiene una gran base de datos de diseños de bombas de calor para inspirarse en su propia instalación.
Tanto si tienes un F2120 con o sin VVM como si no, puedes ver los principales elementos del circuito e inspirarte en ellos. Además, puede beneficiarse de todos los consejos de conexión destinados a los profesionales, a través de su documentación en línea.
Te doy una técnica para encontrar muchos de ellos en Google. Con esto deberías encontrar tu caso particular. Introduzca el siguiente comando en google : site:nibe.eu filetype:pdf hydraulic
Si también quiere que haya otras lenguas además del francés, elimine la palabra "hidráulico".
Encontrará documentos en este géneroy muchos otros.
Esquema de instalación de la bomba de calor Atlantic
Una de las bombas de calor más conocidas es sin duda la Atlantic Alfea Duo. También es interesante consultar su esquema hidráulico.
Caso 1 circuito de calefacción
Caso 2 circuitos de calefacción
Esquema de instalación de la bomba de calor Daikin
Daikin es la estrella de las bombas de calor en Francia, aunque sea una marca japonesa. Lo cierto es que a la mayoría de los instaladores les gusta trabajar con esta marca y en concreto con el Daikin Altherma 3H HT porque es bastante asequible para los particulares y por tanto se vende muy bien, tiene un gran diseño, está bien pensado para ahorrar tiempo durante la instalación gracias a las conexiones en la parte superior de la unidad.
Esquema de instalación de la bomba de calor Daikin + suelo radiante
Fuente : http://www.pacenr.free.fr/
Esquema de instalación de la bomba de calor Daikin + suelo radiante +ECS
Esquema de instalación de bomba de calor Daikin + suelo radiante + radiadores + ACS
Para ver todas las variantes de los esquemas de Daikin puede consultar este documento en nuestro servidor.
Esquemas de instalación de la bomba de calor del fabricante francés SDEEC
El fabricante francés de bombas de calor tiene un bonito documento con pequeños diagramas hidráulicos que pueden inspirarte para hacer algunos deberes en la instalación de tu bomba de calor, o si quieres comprobar el trabajo de tu instalador o intentar trastear con tu bomba de calor (aunque esto no es recomendable, pero puede que estés en una situación en la que no tengas más remedio que hacerlo tú mismo)
A continuación se muestra un ejemplo de esquema hidráulico para una instalación de bomba de calor de alta temperatura como la daikin altherma 3 h ht, 2 zonas con ACS o agua caliente sanitaria instantánea
Además os dejo el enlace a la documentación original del fabricante que contiene los numerosos esquemas hidráulicos => haga clic aquí para ver los diagramas de instalación de la bomba de calor aire-agua
Más información sobre la instalación de una bomba de calor :
Tras estudiar ingeniería mecánica, Julian se introdujo en el mundo de la ingeniería climática en 2009. Tras acumular experiencia en el ventilacióny luego en el calefacción fabricantes de origen alemán, se convirtió en empresario en el energías renovables y en particular un especialista en bomba de calor y paneles solares sistemas fotovoltaicos para lahábitat individual.