Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07276.jsonl.gz/1199

Que se passe-t-il en cas de blocage des ouvertures d'entrée et de sortie d'air?
Dans le meilleur des cas, cela entraîne une diminution de la puissance de refroidissement. Normalement, l'appareil atteint rapidement ses limites d'utilisation et s'arrête. En cas de montage d'unités extérieures multiples, il convient notamment de s'assurer que les flux d'air ne s'influencent pas négativement.
L'ouverture de sortie d'un appareil ne doit par exemple pas se trouver directement derrière l'ouverture d'entrée d'un autre appareil, parce que le second appareil aspire, l'air rejeté chaud simulant ainsi une augmentation de la température extérieure. La sonde de température intégrée mesure des températures supérieures aux limites d'utilisation, l'appareil s'arrête.