Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07195.jsonl.gz/409

Lors de son test périodique de fonctionnement, le générateur diesel de secours de la tranche 2 de la centrale nucléaire de Beznau n’a pas démarré. Le dispositif a été démarré avec de l’air comprimé. Il ne s’est toutefois pas allumé. Le personnel technique en service de la centrale de Beznau a alors ventilé l’arrivée de combustible. Lors de l’essai de démarrage suivant, le dispositif s’est enclenché. En collaboration avec le fabricant de moteur, la centrale de Beznau a analysé la possibilité suivante : l’exploitation à long terme de la pompe de recirculation du combustible a provoqué la panne. L’IFSN suit les analyses de l’exploitant et examine si des mesures supplémentaires sont nécessaires.
Etat : 21 août 2012