Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03394.jsonl.gz/1180

Installieren von Steckdosen in der Küche
Einführung
Vor nicht allzu langer Zeit gab es in der durchschnittlichen Küchentheke einen Toaster, eine Kaffeemaschine und vielleicht einen Mixer, aber die Dinge haben sich geändert. Es wird immer schwieriger, eine Steckdose zu finden, an die alles angeschlossen werden kann. Verlängerungskabel und Steckerleisten sind unansehnlich und können gefährlich sein. Die einzige wirkliche Lösung besteht darin, weitere Steckdosen hinzuzufügen.
Familienhandwerker
Werkzeuge benötigt
1. 1-in. Spatenstück
2. Akku-Bohrmaschine
3. Bügelsäge
4. Stichsäge
5. Schraubendreher
6. Abisolierer / Abschneider
Loslegen
Ausgangsverstärker und Verkabelung
Wir haben einen Elektriker ausfindig gemacht, der – was nicht verwunderlich ist – die ganze Zeit Küchensteckdosen hinzufügt. Er zeigte uns, wie er einem Küchenrücksprung eine Steckdose hinzufügt, indem er eine Leitung durch die Rückseite der Schränke führt. Diese Methode ist schnell, kostengünstig, supereinfach und das Beste ist, dass nicht eine ganze Reihe von Wandreparaturen oder Anstrichen erforderlich sind. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie einen neuen Ausgang installieren. Sie können jedoch mehrere hinzufügen, indem Sie ähnliche Schritte ausführen. Küchen müssen an einen dedizierten 20-Ampere-Stromkreis angeschlossen sein und 12-Gauge-Kabel benötigen. Heutzutage ist ein 12-Gauge-Draht in eine gelbe Ummantelung gewickelt, aber Ihr altes Kabel ist möglicherweise weiß. Neue Stromkreise in Küchen benötigen sowohl einen Schutz gegen Störlichtbogen als auch gegen Erdschluss (AFCI, GFCI). In dieser Geschichte fügen wir einer Küche, die bereits seit vielen Jahren über einen FI-Schutz verfügt, eine Steckdose hinzu. Wenn sich Ihre Küche nicht in einem Stromkreis mit 20 Ampere befindet oder keinen FI-Schutz hat, müssen Sie einen neuen Stromkreis oder Leistungsschalter installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Breaker Box-Sicherheit: Anschließen eines neuen Stromkreises. Besprechen Sie Ihr Projekt auch mit Ihrem örtlichen Elektroinspektor, wenn Sie eine Genehmigung beantragen. Wenn das Hinzufügen eines Stromkreises immer noch über Ihrer Gehaltsstufe liegt, rufen Sie einen Elektriker an.
Der erste Schritt ist das Ausschalten. Wenn Ihr Breaker Panel schlecht beschriftet ist, schließen Sie ein Radio an die Steckdose an, von der Sie den Strom ziehen möchten, und schalten Sie die Breaker aus, bis die Musik aufhört. Möglicherweise befinden sich auch Drähte von anderen Stromkreisen in der Anschlussdose. Prüfen Sie die Dose daher mit einem berührungslosen Spannungsprüfer (versuchen Sie es mit dem Klein-NCVT-1), bevor Sie Drähte abziehen. Decken Sie die Enden der vorhandenen Drähte mit Drahtmuttern als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme ab.
Achtung: Wenn Sie Aluminiumkabel entdecken, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, der für die Arbeit damit zertifiziert ist. Diese Verkabelung ist mattgrau und nicht das für Kupferdraht charakteristische mattorange.
Projekt Schritt für Schritt (13)
Entfernen Sie die vorhandene Box
Es ist einfacher, das neue Kabel zu fischen, wenn Sie die vorhandene Box in der Wand entfernen. Glasfaserkästen können mit einem Hammer und einem Meißel oder einem stabilen Schraubendreher herausgeschleudert werden. Am besten schneiden Sie die Nägel mit einer Metallsäge auf Plastikboxen. Beginnen Sie mit einem Schraubendreher, um herauszufinden, auf welcher Seite der Box sich der Bolzen befindet. Hebeln Sie dann den Schraubendreher zwischen Bolzen und Kasten, um Platz für das Sägeblatt zu schaffen.
Hinweis: Metallkästen können nur schwer entfernt werden, ohne dass Trockenbauarbeiten erforderlich sind. Bevor Sie es versuchen, prüfen Sie, ob Sie das Kabel durch die vorhandene Metallbox in das Loch im Schrank fischen können.
Schritt 2
Schneiden Sie ein Loch für die neue Box
Standard-Auslasshöhen
• Es gibt keine Regel, die die Höhe der neuen Box vorschreibt. Passen Sie sie einfach an die Höhe der vorhandenen Box an.
• Der Code für Küchen besagt, dass eine Steckdose in einem Umkreis von 1 m vorhanden sein muss. erreichen Sie von überall entlang der Arbeitsplatte, mit Ausnahme der Bereiche, in denen sich eine Spüle oder ein Kochfeld befindet. Dies bedeutet, dass alle 4 Fuß eine Steckdose vorhanden sein sollte.
• Wenn Sie nur eine Steckdose hinzufügen, unterliegt dies wahrscheinlich nicht der Regel. Wenn Sie jedoch die gesamte Küche umbauen, wird dies wahrscheinlich der Fall sein. Wenden Sie sich am besten an Ihren örtlichen Elektroinspektor.
Stellen Sie sich vor dem Schneiden des Lochs auf den Boden und prüfen Sie nach Möglichkeit, ob durch die Wand, in die Sie schneiden möchten, Rohre oder Leitungen verlaufen. Oder gehen Sie nach draußen und prüfen Sie, ob in diesem Bereich Lüftungsschlitze durch das Dach ragen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, machen Sie ein kleines Erkundungsloch, das leicht geflickt werden kann.
Die neue Box muss nicht direkt an einem Bolzen anliegen. Tatsächlich ist die Installation einfacher, wenn dies nicht der Fall ist. Umrunden Sie die neue Kiste und schneiden Sie das Loch mit einer Stichsäge. Schieben Sie die Säge nicht bis zum Anschlag in den Wandhohlraum, nur für den Fall, dass sich hinter der Wand ein Draht oder ein Rohr verbirgt.
Wenn Ihr Backsplash gekachelt ist, verwenden Sie ein rotierendes Werkzeug, das mit einem Diamant-Fliesenschneider ausgestattet ist. Stellen Sie die Tiefe des Meißels so ein, dass nur die Kachel durchschnitten wird. Beenden Sie den Schnitt mit einer Stichsäge. Verwenden Sie, wenn immer möglich, die Fugen für zwei Seiten des Lochs, da dies das Schneiden erheblich erleichtert. Bohren Sie mit einem Glas-Fliesen-Bohrer Startlöcher in zwei gegenüberliegenden Ecken.
Schritt 3
Bohren Sie die Löcher für das Kabel
Leeren Sie die Schränke und ziehen Sie die Schubladen heraus, um einen besseren Zugang zu erhalten. Auf halber Strecke in einem Schrank auf dem Rücken zu liegen, ist nicht die bequemste Position. Werfen Sie daher ein paar Sofakissen weg, bevor Sie loslegen. Und achten Sie darauf, Augenschutz zu tragen. Bohren Sie eine 1-in. Loch für das neue Kabel im Schrank in der Nähe der Oberseite. Lassen Sie das Gebiss nicht zu weit in den Wandhohlraum hineinragen, da sich die Isolierung sonst wie Zuckerwatte am Stiel verdreht und das Herausziehen des Gebisses erschwert. Bohren Sie durch die Seiten des Schranks in der Nähe der Rückseite, damit die Leitung hindurchgeführt werden kann.
Schritt 4
Fischen Sie im neuen Kabel
Messen Sie die Entfernung, die das neue Kabel horizontal und vertikal zurücklegt, und fügen Sie vor dem Abschneiden einige Meter hinzu. Es ist besser, ein paar Meter Kabel wegzuwerfen, als kurz zu werden. Schieben Sie ein Ende des Kabels durch das Loch in Richtung des Kastens. Es spielt keine Rolle, ob Sie an der neuen oder an der vorhandenen Auslassseite beginnen. Unser Experte legt eine leichte Biegung an das Ende des Kabels, damit es die Rückseite des Trockenbaus umschließt. Dies verhindert, dass es an der Isolierung hängen bleibt.
Schritt 5
Bereiten Sie die Leitung vor
Messen Sie die Länge des flexiblen Schlauchs, indem Sie ein Maßband durch die Löcher an der Seite des Gehäuses schieben. Lassen Sie das Bandende von einem Freund in das Loch halten oder mit Klebeband befestigen. Schneiden Sie den Schlauch ab und befestigen Sie eine Durchführung oder ein Anschlussstück an der Seite, durch die Sie den Draht schieben möchten. Durchführungen und Verschraubungen schützen das Kabel vor Beschädigungen an den scharfen Kanten des Rohrs. Unserer Expertin gefällt die 90-Grad-Befestigung, weil sie zu einem schönen „fertigen“ Aussehen ohne freiliegende Kabel führt. Bei einer Standarddurchführung wird an den Enden ein kleiner Abschnitt des Kabels freigelegt. Dies ist jedoch akzeptabel.
Schritt 6
Schieben Sie die Leitung in Position
Schieben Sie das Kabel so durch den Kabelkanal, dass es auf der anderen Seite ein paar Zentimeter herausragt, und schieben Sie den Kabelkanal dann durch den 1-Zoll-Anschluss. Löcher in der Seite der Schränke. Wenn der Schlauch durch ist, installieren Sie die Buchse / das Anschlussstück am anderen Ende des Schlauchs und ziehen Sie das Kabel den Rest des Weges durch den Schlauch.
Schritt 7
Befestigen Sie die Leitung
Schieben Sie das Kabel durch das zweite Loch in der Wand wie beim ersten Loch nach oben und befestigen Sie dann beide Seiten des Rohrs mit Bändern in der Nähe des Lochs. Wenn sich die Leitung mehr als auf halber Länge des Gehäuses befindet, fügen Sie einen weiteren Riemen zwischen dem Ende der Leitung und dem Loch im Gehäuse hinzu.
Schritt 8
Installieren Sie die neuen Boxen
Es ist einfacher, die Kabelummantelung zu entfernen, bevor Sie die neuen „alten Arbeitskästen“ einbauen. Stellen Sie jedoch sicher, dass genügend Kabel vorhanden sind, sodass etwa 1 Zoll Ummantelung in den Kasten hineinragt. Sobald die Ummantelung entfernt ist, ziehen Sie die Drähte in die Box, schieben Sie sie in Position und sichern Sie sie.
Es gibt verschiedene Arten von “Old Work” -Boxen, manchmal auch “Remodel Box” genannt. “Old Work” -Boxen werden nicht an einen Bolzen genagelt, sondern mit Flügeln befestigt, die beim Drehen einer Schraube an der Trockenbauwand befestigt werden. Der hier abgebildete Typ besteht aus stabilem Fiberglas und ist in den meisten Heimzentren erhältlich.
In diesem Verdrahtungsszenario belegen fünf einzelne 12-Gauge-Drähte die Quellbox (alle Erdungen zählen als eine), also der 18-Kubikzentimeter-Zoll. Die hier gezeigte Box ist groß genug, um alle Drähte und die Steckdose zu handhaben, ohne sich zu überfüllen. Sie benötigen möglicherweise eine größere Box, wenn sechs oder mehr Drähte vorhanden sind.
Schritt 9
Abbildung A: Diagramm eines neuen Kabels und einer neuen Leitung
Installieren Sie eine manipulationssichere AFCI-Steckdose am Quellenausgang (siehe Abbildung A). Die nachgeschalteten Steckdosen können standardmäßige manipulationssichere Steckdosen sein.
Schritt 10
Verdrahten Sie die neuen Steckdosen
Alle Steckdosen in einer Küche erfordern AFCI- und GFCI-Schutz. In diesem Beispiel arbeiten wir mit einem Küchenstromkreis, der zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits über einen FI-Schutz verfügt. Das bedeutet, dass wir nur eine Steckdose mit FI-Schutz installieren müssen. Eine ordnungsgemäß verdrahtete AFCI-Steckdose schützt alle anderen 20-Ampere-Steckdosen stromabwärts. Praktisch alle neu installierten Steckdosen müssen manipulationssicher sein. Suchen Sie daher vor dem Kauf nach dem TR.
Schritt 11
Abbildung B: Schaltplan der AFCI-Steckdose
Alle Leitungs- (eingehende) und Lastleitungen (ausgehende) müssen an ihren richtigen Stellen sein (Abbildung B). Wenn Sie bereits Steckdosen verkabelt haben, haben Sie diese möglicherweise mit Pigtails verbunden. Hier laufen die heißen, neutralen und geerdeten Drähte ununterbrochen, wobei kleine Anschlussdrähte abgezogen und an jede Steckdose angeschlossen werden. Die Verwendung von Pigtails ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass der Rest stromabwärts betriebsbereit bleibt, wenn eine Steckdose defekt ist. Bei der Verdrahtung von GFCI- und AFCI-Buchsen können jedoch nur die Erdungskabel mit Pigtails verbunden werden. Andernfalls werden die nachgeschalteten Ausgänge nicht geschützt.
Schritt 12
Planen Sie zu kacheln?
Wenn Sie vorhaben, Ihren Backsplash zu kacheln, ist das Hinzufügen von Outlets noch einfacher als hier gezeigt. Führen Sie das neue Kabel einfach durch einen Kanal in der Trockenbauwand. Ein Kanal ist einfacher, weil Sie die Schränke nicht leeren oder mit dem Kabel herumspielen müssen und die Wand schnell repariert werden kann. Machen Sie den Kanal mit einer Stichsäge. Schneiden Sie es etwas höher als die Kisten, damit das Kabel in das Loch gebogen werden kann. Installieren Sie eine Stahlnagelplatte, um das Kabel vor zukünftigen Nägeln oder Schrauben zu schützen.
Schritt 13
Doppelfunktionsschalter
Ein Erdschluss tritt auf, wenn Strom außerhalb seines vorgesehenen Pfades (Drähte) fließt und den kürzesten Weg zum Boden (Sie) sucht. Wasser ist oft die Ursache eines Erdschlusses. Aus diesem Grund mussten Küchen, Bäder und Steckdosen für viele Jahre mit einem FI-Schutz ausgestattet werden, der die Stromversorgung abschaltet, bevor es zu Verletzungen kommt. Ein Lichtbogenfehler tritt auf, wenn Strom von einem geeigneten Leiter auf einen ungewollten Leiter springt. Häufige Ursachen sind eingeklemmte Drähte, ausgefranste oder gerissene Drahtisolierungen und durch Schrauben, Nägel oder Klammern beschädigte Drähte.
Ein Lichtbogenfehler kann einen Brand verursachen. Aus diesem Grund wurde der AFCI-Schutz kürzlich für den größten Teil des Hauses durch den neuen elektrischen Code vorgeschrieben. Bis vor kurzem bestand die einzige Möglichkeit, sowohl den FI-Schutz als auch den FI-Schutz im selben Stromkreis zu erreichen, darin, eine Schutzart in der Schalttafel und die andere in der ersten verfügbaren Steckdose zu installieren. Jetzt gibt es Doppelfunktionsschalter, die beide Schutzarten bieten. Der hier gezeigte 20-Ampere-Leistungsschalter kostet in Heimzentren 50 Chf. Suchen Sie in naher Zukunft nach Doppelfunktionssteckdosen.