Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03493.jsonl.gz/672

Während dem Ausführen von präventiven Instandhaltungsarbeiten an einem Transformator des lokalen Stromversorgungssystems im zweiten KKW-Block Ringhals wurde ein redundanter Transformer nach 32 Minuten bei 60% Last automatisch abgeschaltet. Beim Überprüfen des digitalen Überlastschutzes wurden Unkorrektheiten im Schutz-Algorithmus entdeckt, der in sogenannten E-PROM-Speichern abgelegt war. Der Fehler wurde in 44 von 58 solchen Schutzkreisen während der Jahresrevision 2001 irrtümlich eingeführt. Aufgrund des Vorliegens eines "Common cause failures", d.h. mehrfaches Versagen mit gemeinsamer Ursache, wurde der Zwischenfall von Stufe 1 auf Stufe 2 reklassiert.
Quelle
H.K. nach NucNet vom 27. Juni 2001