Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03098.jsonl.gz/806

Beispiele, gute Lösungen von Beleuchtungssituationen
Präsenzmelder in Toiletten
Situation:
Toilettenanlage mit 2 Toiletten, die durch nitch bis an die Decke
gehende Zwischenwände getrennt sind.
Lösung:
Durch Platzierung des Präsenzmelders in der Kreuzung der Trennwände
können mit einem Präsenzmelder alle Bereiche der Toilettenanlage erfasst
werden. ► Günstige und
einfache Installation.
Die Beleuchtungsteuerung ist Vollautomatisch, da
kein Tageslicht vorhanden ist.
Optimale Lösung: ein Präsenzdmelder (PIR) erfasst 2 Kabinen und Vorraum
mit Lavabo und Pissoir
Ausleuchten von Bücherregalen (Bibliothek)
Situation:
In einer Bibliothek sollen die Gänge zwischen den Bücherregalen nur dann
ausgeleuchtet werden, wenn sich darin Personen aufhalten. Das Licht soll
jedoch nicht angehen, wenn Personen vor dan Bücherregalen vorbeigehen.
Die Bücherregale sind nur von einer Seite zugänglich.
Lösung:
Montage eines Präsenzmelders (PIR) am Anfang des Ganges zwischen den
Bücherregalen. Damit das Licht nur dann eingeschaltet wird, wenn jemand
in den Gang zwischen den Büchrerregalen tritt, wird die vordere Hälfte
der Optik des PIR abgeklebt und somit deaktiviert (siehe unteres Bild)
Oben: PIR am Anfang des Ganges erfasst Personen, die
sich zwischen den Bücerregalen befinden.
Unten: Die eine Hälfte des PIR ist innen mit einer Folie abgeklebt.
Damit erfasst der PIR die Präsenz von Personen nur in eine Richtung.
Arbeitsbereiche mit Durchgangsverkehr
Situation:
Arbeitsnischen und Korridor sollen vollautomatisch über Präsenzmelder
(PIR) ein- und ausgeschaltet werden.Das Licht soll jedoch in den
Arbeitsnischen nicht eingeschaltet werden, wenn sich Personen lediglich im
Korridor aufhalten.
Lösung:
PIR in den Arbeitsnischen mit Folie oder Klebeband so abdecken, dass sie
nicht mehr auf Personen, die sich im Korridor aufhalten reagieren.
PIR in den Arbeitsnischen (links im Bild) wurden mit Klebeband so
abgedeckt, dass sie auf Personen, die sich im Korridor aufhalten nicht
mehr Reagieren. Im Korridor wird das Licht über separate PIR (rechst im
Bild) geschaltet.