Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07169.jsonl.gz/746

|La prévention de légionelles dans les tours de refroidissement|

La problématique de la prolifération des légionelles dans les tours de refroidissement dites aéro-réfrigérantes
En France, la législation en vigueur spécifie que la concentration des légionelles dans l'eau d'un circuit de tours aéro-réfrigérantes ne doit pas dépasser les 1.000 UFC/L (unités formant colonies).
Et si la concentration excède les 100.000 UFC/L, l'exploitant doit arrêter l'installation selon une procédure d'arrêt immédiat qu'il aura préalablement définie, puis réaliser la vidange, le nettoyage et la désinfection de toute l'installation.
Une telle procédure est évidemment coûteuse en termes de frais d'exploitation, il convient donc de mettre en oeuvre des méthodes de prévention de la prolifération des légionelles. Des mesures à deux niveaux sont nécessaires:
Limiter l'entartrage
Le développement de tartre dans le circuit facilite la fixation et le développement du biofilm. Il faut donc prendre des mesures pour le limiter:
Désinfecter l'eau
En inactivant ou en détruisant les bactéries dans l'eau d'appoint et en recirculant l'eau avec de l'ozone ou des UV, on élimine ou tout au moins on limite fortement l'apport de légionelles au biofilm, tout en limitant le développement de celui-ci.
Les deux technologies prévenant la prolifération de légionelles dans les tours de refroidissement
Dans les deux cas, nous préconisons d'utiliser aussi un adoucisseur.
Utilisation de l'ozone
L'ozone est un biocide puissant. Son emploi dans les tours de refroidissement a généralement deux objectifs:
On introduit l'ozone dans l'eau au moyen d'un Venturi, en re-circulant l'eau dans le bassin à la base de la tour de refroidissement. Pour obtenir l'effet souhaité, il faut qu'il y ait de l'ozone dans l'ensemble du circuit d'eau.
Le tableau ci-dessous donne des valeurs indicatives des concentrations d'ozone souhaitables à différents endroits du système:
Résultats de l'utilisation de l'ozone
Dimensionnement du générateur
La quantité d'ozone que le générateur doit fournir dépend essentiellement du volume d'eau circulant dans le système. Si l'eau utilisée est peu chargée en matière organique, on peut estimer la puissance du générateur en multipliant le volume en m3 par le facteur 3.5 pour obtenir des g/h d'ozone. Par exemple: un système avec un volume de 100 m3 aurait besoin d'un générateur fournissant environ 350 g/h - dans la mesure où l'eau utilisée n'est pas fortement chargée en matière organique.
Redondance
Un circuit de refroidissement avec tour ouverte qui a un arrêt d'ozonisation peut commencer à présenter des effets mesurables de la prolifération de micro-organismes au bout de 48 heures déjà. Il est donc essentiel de prévoir un système redondant, avec double système de génération d'ozone et double pompe de recirculation pour le Venturi.
Utilisation de la stérilisation par UV
Image montrant un stérilisateur UV employé pour traiter un débit de 200 m3/h sur la boucle de recirculation.
Vous pouvez également consulter notre page sur la bactérie responsable des légionelles : la legionella.