Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03514.jsonl.gz/585

Baureihe ADC/ADV
Entsprechend nachfolgender Argumentation werden unsere adiabaten Rückkühler der Baureihe ADC/ADV mit vom Wärmeübertrager getrennter Verdunstungseinrichtung nicht von der Verordnung erfasst:
Gemäss §1 Absatz (1) werden «Verdunstungskühlanlagen» von der Verordnung erfasst. Verdunstungskühlanlagen sind dabei gem. §2 Punkt 11 Anlagen, bei denen «durch Verdunstung von Wasser Wärme an die Umgebungsluft abgeführt wird».
Bei der von JAEGGI gelieferten adiabaten Vorkühleinheit für die Geräteserie ADC/ADV wird die in den Rückkühler eintretende Luft durch adiabate Abkühlung vorgekühlt. Bei diesem Vorgang wird keine Energie/Wärme an die zugeführte Luft übertragen. Der Energiegehalt der vorgekühlten Luft bleibt gleich dem der angesaugten Umgebungsluft.
Gemäss §1 Absatz (2) Satz 2 gilt die Verordnung nicht für «Wärmeübertrager, in denen a) das Prozesswärme aufnehmende Fluid ausschliesslich in einem geschlossenen Kreislauf geführt wird und b) die Prozesswärme ausschliesslich direkt über die Luftwärmeübertragung an die zur Kühlung herangeführte Luft übertragen wird».
Die adiabaten JAEGGI Geräte der Baureihe ADC/ADV sind so ausgeführt, dass die Wärmeübertrager vollständig von der Verdunstungseinrichtung getrennt sind und auch bei aktiver Vorkühleinheit trocken bleiben. Sie werden folglich nicht vom Anwendungsbereich der Verordnung erfasst.
Begründung:
- Im ersten Schritt wird die Lufttemperatur durch Verdunstung von Wasser adiabat gesenkt und keine Energie/Wärme übertragen.
- Im zweiten und räumlich getrennten Schritt wird die Prozesswärme mittels trockenen Wärmeübertrager ausschliesslich direkt über Luftwärmeübertragung an die zur Kühlung herangeführte Luft übertragen.
Die Anforderungen für eine Ausnahme nach §1 Absatz (1) und (2) sind damit erfüllt.
Diese Argumentation wird unter anderem auch vom VDMA in seinem Positionspapier «Interpretation der Zweiundvierzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes» gestützt.
Um einen hygienisch sicheren und effizienten Betrieb der Geräte sicherzustellen, empfehlen wir folgende Massnahmen an der Anlage:
- Erstellung einer Risikoanalyse für die Anlage (Risikoanalyse des Gerätes kann zur Verfügung gestellt werden) und entsprechender Inspektions-, Wartungs- und Massnahmenpläne
- Dokumentation relevanter Arbeiten entsprechend Inspektions- und Wartungsplanung (Inspektion, Reinigung, …)
- Entleerung der Benetzungswasserspeiseleitung durch ein bauseitiges Speisewasserventil bei deaktivierter Benetzung länger als 7 Tage