Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07009.jsonl.gz/1366

Duobloc

L'adoucisseur individuel se compase d'un réservoir de résine et d'un bac à sel. Dans les petits adoucisseurs que atteignent des débits jusqu'à env. 3m3/h, le réservoir de résine est intégré dans lune construction compacte contenant également le stock de saumure. Dans les installations plus grandes, un bac à sel, séparé est placé à côté de l'adoucisseur. Pour un adoucisseur individuel, le mode d'initialisation de régénération coisi est généralement la commande combinée temps/volume. La régénération a lieu à une heure programmée, de nuit, et lorsqu'un volume déterminé d'eau doucie est atteint. Afin d'éviter und saturation pendant le reste de la journée, un volume de réserve équivalent à une consommation journalière moyenne doit être programmé. L'adoucisseur individuel ne produit pas d'eau adoucie pendant la régénération. Il ne peut donc être utilisé que pour des apllications supportant une interruption de l'approvisionnement en eau adoucie (env. 1 1/2 heure tous les 2 à 5 jours). Afin de garantir aux utilisateurs un approvisionnement continu permanence, l'appareil est en général équipé d'une vanne de bypass d'eau brute.