Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03147.jsonl.gz/1811

M1-LF3 / Regeln der Technik: Fragen und Antworten NIN 2020 Teil 3
Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "NIN 2020 Kapitel 3" hinzufügen oder entfernen möchtest
Welche Systeme nach Art der Erdverbindung kennen wir? Zeichne und erkläre diese.
- TN-C
- TN-C-S
- TN-S
- TT
- IT
(NIN <ip-pii>)
Was für Vorteile hat das System TN-S?
- Betr. EMV besser
- Einsatz von RCD möglich
- Isolationsmessung und Isolationsüberwachung möglich
Wer entscheidet, in welchem Mass die Installation unterteilt werden muss?
Es ist grundsätzlich Sache des Anlagebesitzers, im Hinblick auf die Art des Betriebes zu entscheiden,
in welchem Masse seine Anlage unterteilt sein soll. Eine zu grosse Unterteilung kann im Verhältnis
zu dem zu erreichenden Ziel übermässige Kosten verursachen. Eine zweckmässige Lösung besteht
darin, einerseits die Betriebssicherheit und andererseits die Erstellungskosten in Erwägung zu
ziehen.
(NIN <ip-pii>)
Was für Stromquellen für Stromversorgungen für Sicherheitszwecke kennst du?
Folgende Stromquellen sind für Sicherheitsstromversorgungen geeignet:
- Akkumulatoren;
- Batterien;
- Generatorsätze unabhängig von der normalen Stromversorgung;
- Eine getrennte Einspeisung aus dem Stromversorgungsnetz, die von der normalen
Stromversorgung unabhängig ist.
(NIN Art. 3.5.1)
Welche Art von Beleuchtungen für Sicherheitszwecke kennst du?
Hinsichtlich der Stromversorgung für Sicherheitszwecke wird unterschieden zwischen
- Beleuchtung für Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen
- Beleuchtung für Sicherheitszwecke von Räumen, Fluchtwegen und Ausgängen
- Stromversorgung für Sicherheitszwecke anderer Verbrauchsmittel wie Feuerwehrlifte,
Sprinklerpumpen, Rauchabzugsanlagen usw.
(NIN Art. <ip-pii> B+E)
Wer entscheidet, ob eine Beleuchtung für Sicherheitszwecke erstellt werden muss?
Wo gemäss VKF (4 VKF-Brandschutznorm Teil 4.3, Brandschutzeinrichtungen unter
Berücksichtigung der Nutzung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) eine Beleuchtung
für Sicherheitszwecke, eine Sicherheitskennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgängen oder eine
Stromversorgung für Sicherheitszwecke anderer Verbrauchsmittel verlangt wird, muss die
Stromquelle selbsttätig anlaufen resp. einschalten. Die Unterbrechung in der Stromversorgung darf
nicht länger als 15 s dauern.
(NIN Art. 3.5.2 B+E)
Was für charakteristische Merkmale sind zu bestimmen?
Die folgenden charakteristischen Merkmale der Anlagen sind entsprechend den angegebenen
Kapiteln zu bestimmen:
- der beabsichtigte Verwendungszweck der Anlage, ihr allgemeiner Aufbau und ihre
Stromversorgungen
- die äusseren Einflüsse, denen die Anlage ausgesetzt ist
- die Verträglichkeit der Betriebsmittel der Anlage
- die Instandhaltbarkeit der Anlage
(NIN Art. 3.0.1)
Was für ein Faktor darf für die Bestimmung des Leistungsbedarfes eingerechnet werden?
Für eine wirtschaftliche und zuverlässige Planung der Anlage innerhalb der Grenzwerte für die
Erwärmung und des Spannungsfalls ist die Ermittlung des maximalen Leistungsbedarfs wesentlich.
Bei der Ermittlung des Leistungsbedarfs der Anlage oder eines Teils der Anlage darf ein
Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt werden.
(NIN Art. 3.1.1)
Lernkarten für grafische Berufe
Berufs- und Weiterbildungszentrum
Paul Baumgartner - Lehrmittel für Elektroberufe
Lernkarten und mehr für Azubis