Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07243.jsonl.gz/642

La gestion statique de la charge régule la puissance de charge des bornes de recharge raccordées à une certaine valeur fixe, qui ne dépasse jamais le raccordement du bâtiment. Cela signifie que la valeur fixée est toujours entièrement utilisable et réservée à l’électromobilité, indépendamment des autres consommateurs du bâtiment. Il faut donc trouver un compromis dans lequel l’électromobilité est, dans tous les cas, moins prioritaire que les autres consommateurs. La plupart du temps, une gestion statique de la charge est utilisée pour protéger un petit nombre de bornes de recharge qui partagent leur approvisionnement en électricité via un câble plat. Dans les systèmes de recharge plus importants, cela est souvent utilisé plusieurs fois afin de sécuriser des rangées individuelles de bornes de recharge. Pour ce faire, on utilise dans la plupart des cas une valeur inférieure à 63 A, ce qui correspond à la puissance maximale des câbles plats les plus courants. Ainsi, les bornes de recharge régulées statiquement au sein de ce sous-système peuvent obtenir une puissance totale d’env. 44 kW.