Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03335.jsonl.gz/792

Der Bau eines Innenschwimmbads ist häufig eine grosse Investition, und es ist wichtig, das Schwimmbad durch die Installation eines geeigneten Entfeuchtungssystems vor Schimmel, Fäulnis und Korrosion zu schützen.
Entfeuchtung ist für Schwimmbadgebäude unverzichtbar
Es geschieht, während Sie im Schwimmbad herumplanschen, die Wasseroberfläche vergrößern und Wasser gegen die Kacheln um das Schwimmbecken spritzen. Sogar, wenn Sie auf Ihrem Liegestuhl liegen und die stille Wasseroberfläche beobachten, gibt es keine Möglichkeit, Verdunstung zu verhindern. Von einem großen Schwimmbecken können an einem einzigen Tag mehrere Tausend Liter Wasser verdunsten. Wenn dafür keine Lösung gefunden wird, sorgt diese Verdunstung ohne Frage für Probleme.
Viel zu viele private und öffentliche Schwimmbäder mussten bereits geschlossen werden, da das Inventar, die Wände und das Gebäude selbst von Schimmel, Fäule und Korrosion zersetzt wurden – weil nie ein geeignetes Entfeuchtungssystem eingebaut wurde.
Chlor ist aggressiv
Feuchtigkeit an sich ist kritisch, und zugleich ist Chlor, das Wasser zugesetzt wird, eine aggressive Substanz, die in Verbindung mit dem Kondensat Baustoffe stark angreift.
Aus diesem Grund ist Entfeuchtung für Schwimmbadgebäude unerlässlich. Durch die Entfeuchtung wird nicht nur das Gebäude geschützt, sondern sie trägt auch zum Komfort der Menschen bei, die sich darin aufhalten. Kein Besucher und kein Mitarbeiter findet den Aufenthalt in einem Schwimmbad mit übermässiger Feuchtigkeit angenehm.
Die Vorgänge in der Luft verstehen
Um die Vorgänge der Verdunstung und Entfeuchtung zu verstehen, müssen Sie sich die Luft als eine Mischung aus trockener Luft und Wasserdampf vorstellen. Wir bezeichnen diese Mischung als feuchte Luft.
Luft dehnt sich aus, wenn sie erwärmt wird und zieht sich zusammen, wenn sie abkühlt. Wenn Luft sich erwärmt, nimmt sie mehr Wasserdampf auf, und wenn sie abkühlt, nimmt sie weniger Wasserdampf auf. Wenn sich Luft stark abkühlt, erreicht sie den Taupunkt. Das bedeutet, dass die Luft gesättigt ist und der Wasserdampf in Form von Wasser kondensiert.
Der Taupunkt ist ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit der Entfeuchtung von Schwimmbädern. Feuchte Luft wird an einer kalten Oberfläche kondensieren, wenn die Temperatur der kalten Oberfläche unterhalb des Taupunkts liegt.
Die höchste relative Luftfeuchtigkeit für eine bestimmte Raumtemperatur hängt von folgenden Faktoren ab:
- Die Stärke der Dämmung des Gebäudes
- Der Wassergehalt in der Aussenluft
- Die Aussenlufttemperatur
- Die Luftumwälzung im Raum
Wenn die Lufttemperatur in einem Schwimmbad beispielsweise 28 °C beträgt und die relative Luftfeuchtigkeit bei 60 % liegt, wird die Luft an der Wand kondensieren, wenn die Wandtemperatur unterhalb von 19,5 °C liegt.
Schwimmbad mit Dantherm CDP Entfeuchter
Die ultimative Anleitung für Entfeuchtung
Wenn Sie mehr über die Entfeuchtung von Schwimmbädern erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich zu registrieren und unser Whitepaper „Auswahlhilfe – Schwimmbadentfeuchter“ herunterzuladen.
Ziel dieser Anleitung ist es, ein Instrument für die Auswahl eines geeigneten Schwimmbadentfeuchters bereitzustellen – unabhängig davon, ob das Gerät für ein kleineres Schwimmbad, ein Hotelschwimmbad oder eine öffentliche Schwimmhalle bestimmt ist.
Eine gute Entfeuchtungslösung ist eine Gesamtlösung, und diese Anleitung bezieht sich sowohl auf die Entfeuchtung als auch auf die Temperierung und die Belüftung.