Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03528.jsonl.gz/577

Nutzung: Andere; Gebäudehöhe: max. 2 Stockwerke; Kanton Bern
In der Schweiz müssen Dekorationen, wie z. B. Vorhänge, in öffentlichen Räumen aus Material der Brandverhaltensgruppe RF2 bestehen.
Eine Zuordnung einer Klassifizierung nach DIN 4102 zu den Brandverhaltensgruppen ist nicht vorgesehen. Für eine Zuordnung müsste bei den Vorhängen eine Klassifizierung nach SN EN 13501-1 oder eine Brandkennziffer (BKZ) nach VKF vorliegen.
Die Klasse B1 nach DIN 4102 hat ähnliche Eigenschaften wie die möglichen Klassifizierungen der RF2, jedoch wird allfällig kritisches Brandverhalten (starker Qualm, brennendes Abtropfen) in der Klassifizierung nicht ausgewiesen.
Im Einzelfall ist es sicher möglich, auch eine Klassifizierung nach DIN zu akzeptieren, anstelle einer Brandverhaltensgruppe zugeordneten Klassifizierung. Aber streng genommen entspricht die B1 nach DIN 4102 nicht einer RF2.