Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07066.jsonl.gz/761

Stabilisateurs
Ministab (1 - 120KVA) et Sterostab (16 - 4000KVA) effectuent la régulation par l'intermédiaire d'un transformateur série. Un circuit de contrôle totalement électronique pilote l'autotransformateur série variable qui fournit au transformateur série la tension en phase ou en opposition de phase nécessaire à l'obtention de la valeur nominale de la tension de ligne.
Les régulateurs de tension triphasés
sont disponibles en 2 versions
Les modèles T
Ces modèles à régulation sur la moyenne des 3 phases, qui sont indiqués pour l'alimentation de charges avec déséquilibre d'absorption entre les phases de 50% maximum.
Les modèles Y
Ces modèles étant équipés de 3 circuits de contrôle, effectuent une régulation indépendante des 3 phases. Ils garantissent donc une précision élevée soit avec charges déséquilibrées, soit avec tensions asymétriques.
T = transformateur série
R = autotransformateur à rapport variable
C = circuit électronique de contrôle
M = Servomoteur