Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01185.jsonl.gz/820

Sopra, il blocco esterno. Può essere posizionato all'esterno, in giardino, contro un muro, al centro o in fondo al giardino.
Si tratta di un pompa di calore monoblocco che sarà collegato a un serbatoio tampone e/o a un serbatoio di acqua calda nel locale tecnico.
Siete in Francia in Belgio o Svizzera ? È possibile ottenere un preventivo gratuito da un professionista utilizzando l'iframe sottostante.
Estetica del CAP NIBE F2120
- La modella è sobria.
- Il grigio e il nero faranno in modo che la polvere non si veda troppo.
- Il design è curato, ma non eccessivamente moderno.
Prestazioni NIBE F2120
Questo modello è disponibile principalmente in 4 stadi di potenza
- F2120-8: Potenza di 5,2kW A-7/35a pieno carico, COP di 3 secondo la scheda del produttore, che potete trovare qui. Ciò significa che la pompa di calore eroga 5,2 kW a una temperatura esterna di -7°C e fornisce quindi una temperatura dell'acqua calda di 35°C. La stessa pompa di calore eroga 5,55 kW in altre condizioni, cioè A-7/W55, con un COP molto più basso, pari a 2,2.
- F2120-12: Potenza di 7,4kW A-7/W357,65kW A-7/W55, a pieno carico, COP di 2,25. Link alla scheda tecnica del produttore.
- F2120-16: Potenza di 10,2kW A-7/W3510,85kW A-7/W55, a pieno carico, COP di 2,35. Link alla scheda tecnica del produttore.
- F2120-20: Potenza di 13,5kW A-7/W35A-7/W55, a pieno carico, COP di 2,9. 14,15kW A-7/W55, a pieno carico, COP 2,2. Link alla scheda tecnica del produttore.
Se la distribuzione avviene tramite radiatori, è necessario considerare i dati A-7/W55.
Se si tratta di riscaldamento a pavimento, i dati A-7/W35.
Questa gamma di potenza copre la maggior parte delle tipiche case unifamiliari in Svizzera.
Sono adatti se state sostituendo il vostro impianto a gasolio e consumate circa 1000L - 3500 o 4000L di gasolio all'anno per il riscaldamento e l'acqua calda.
In caso di consumi più elevati, sarà possibile installare 2 di queste pompe di calore in cascata, per aggiungere la loro potenza.
Si può notare che il COP a -7°C per la distribuzione a radiatori scende a circa 2,2.
Ciò rende la macchina 2,2 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un sistema elettrico convenzionale.
Tuttavia, nel clima medio europeo, la temperatura media non è di -7 °C.
Per esaminare i dati di consumo in modo più dettagliato, si parla di SCOP, o COP stagionale.
Si tratta del COP della macchina, non in un momento specifico, ma in media nel periodo di utilizzo.
Per la PAC, quindi, sarà in inverno.
Lo standard prende in considerazione 3 climi di riferimento:
- Atene per il clima caldo
- Strasburgo per il clima temperato
- e Helsinki per il clima freddo.
Questo SCOP determina l'etichetta energetica della macchina come segue:
- A++: lo SCOP è superiore o uguale a 5,1
- A++: 4,6 ≤ SCOP < 5,1
- A+: 4 ≤ SCOP < 4,6
- A: 3,4 ≤ SCOP < 4
Il NIBE F2120 è quindi in classe A++ per il riscaldamento a pavimento, ma in classe A per le altre distribuzioni.
Con questi valori, questi campi superano abbastanza facilmente i requisiti minimi richiesti dai cantoni per le sovvenzioni.
Per questo motivo sono molto apprezzati da molti installatori.
Acustica
la potenza sonora emessa è di 53dBA, il che consente a questa macchina di superare agevolmente, su carta, i moduli per le autorizzazioni a livello comunale. Nella maggior parte dei casi la pressione sonora risultante sarà inferiore a 45dBA e quindi conforme allo standard. In pratica, questo modello è silenzioso e si sente poco anche alla massima potenza.
Corrente iniziale :
5 Ampere.
Questa corrente di avviamento è molto bassa ed è perfetta per non dover cambiare il quadro elettrico.
Su altri modelli questa cifra potrebbe essere più alta e richiedere un aumento dell'amperaggio da parte del fornitore di energia elettrica: un'operazione costosa.
Costo NIBE F2120
Questa pompa di calore si trova spesso tra i 10kCHF per il modello più piccolo, fino a 15 o 16kCHF per il modello grande (solo macchina).
In Svizzera, i prezzi delle pompe di calore spesso corrispondono al prezzo lordo di catalogo del produttore, a volte un po' di più a seconda dell'azienda.
Disponibilità
Questa pompa di calore non viene venduta direttamente dall'azienda produttrice, ma attraverso distributori.
Sul territorio svizzero ce ne sono molti, il che consente ritardi ragionevoli, e anche una manodopera qualificata che conosce questo modello diffuso.
Certificazioni
Questa pompa di calore ha tutte le certificazioni necessarie per poter richiedere le sovvenzioni.
In particolare, viene installato in base a un preciso e ufficiale sistema di moduli dello schema CAP, senza il quale non sarà possibile ottenere la sovvenzione.
Qualità di montaggio F2120
La pompa di calore NIBE F2120-8/12/16/20, di produzione svedese, sembra essere un modello robusto.
Il primo sguardo dà l'impressione di un assemblaggio di qualità e fa pensare a uno stabilimento di produzione ben organizzato.
Impronta
Con :
- una larghezza compresa tra 1,13 m e 1,28 m per i modelli piccolo e grande
- un'altezza compresa tra 1,03 e 1,13 m
- e uno spessore di 50 cm
Questa pompa di calore è piuttosto compatta e può essere facilmente integrata sotto una finestra.
È anche facile nascondersi in giardino se si dispone di un'area verde.
Vedere i disegni dimensionali: F2120-8 | F2120-12 | F2120-16 | F2120-20
Complessivamente :
- Questa pompa di calore lascia una buona impressione.
- È una scelta da fare per sentirsi sicuri durante tutta la fase di installazione del sistema.
Leggi anche :
Opinione sulla pompa di calore NIBE S2125
Tutte le recensioni pompa di calore aria acqua
TOP 20 Migliori pompe di calore aria-acqua
Dopo aver studiato ingegneria meccanica, Julian è entrato nel mondo del ingegneria climatica nel 2009. Dopo aver maturato la sua esperienza nel ventilazionee poi nel riscaldamento produttori di origine tedesca, è diventato un imprenditore nel settore della energie rinnovabili e in particolare uno specialista in pompa di calore e pannelli solari sistemi fotovoltaici per ilhabitat individuale.