Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02209.jsonl.gz/25

Overweeg je een warmtepomp te kopen en vraag je je af hoeveel een Daikin warmtepomp (Altherma 3H HT) met een verwarmingsvermogen van 16 kW uiteindelijk echt verbruikt? Laten we het hier eens over hebben model voor het voorbeeld, maar pas het aan aan je eigen situatie.
In dit artikel gaan we dieper in op het stroomverbruik van deze zeer populaire warmtepomp. Het korte antwoord op de vraag :
Een Daikin 16kW warmtepomp verbruikt :
- Met vloerverwarming (35°C): 4,8 keer minder dan standaard elektrische verwarming
- Met radiatoren (55°C): 3,63 keer minder dan standaard elektrische verwarming
Laten we zeggen dat u 25000kWh elektrische verwarming per jaar verbruikte. Met een Daikin-warmtepomp verbruikt u tussen 5197kWh en 6887kWh per jaar, afhankelijk van uw vloerverwarming of radiatorverdeling.
Als u 2200 liter stookolie per jaar verbruikt voor uw verwarming, komt dit overeen met ongeveer 22000kWh elektriciteit, dus uw geschatte elektriciteitsverbruik met de Daikin 16 warmtepomp zal tussen 4583kWh en 6060kWh per jaar liggen.
Maar hoeveel kost het? Dan gewoon vermenigvuldigen met de prijs per kWh.
In Frankrijk is het ongeveer €0,18 in 2022 (bijv. 5197*0,18 = €935/jaar en €78/maand) maar in andere landen zoals Zwitserland doet het pijn (Overigens, in 2022 => stijging van 0,06 CHF per kWh in Zwitserland, waardoor de elektriciteit kWh op 0,27CHF komt, OUPS => 5197*0,27 = 1403CHF/jaar). Nou, dat is nog steeds niet zoveel als in Denemarken, waar de prijs binnenkort €0,4 per kWh zal zijn (? => 5197*0,4 = €2078/jaar of €173/maand). Ik laat je de grafiek gewoon uit nieuwsgierigheid zien 😉
Hoe bereken ik het energieverbruik van een Daikin-warmtepomp?
Zoals alle buitenlucht/water-warmtepompen gebruikt de Daikin warmtepomp, en in het bijzonder het model Altherma 3 H HT (Hoge Temperatuur), een koelcircuit om warmte aan de buitenlucht te onttrekken. Dit circuit bestaat uit 4 componenten, waarvan er één de elektriciteitsverbruiker is die verantwoordelijk is voor de rekening: de compressor.
In het geval van de Daikin Altherma 3 H HT 16 hebben we te maken met een R32 scrollcompressor met dubbele gas- en vloeistofinjectie.
Deze compressor verbruikt verschillende hoeveelheden energie, afhankelijk van of hij harder of harder moet werken. Als je hem bijvoorbeeld vraagt om water tot 35°C te verwarmen terwijl het buiten 7°C is, zal hij minder werken dan wanneer je hem vraagt om water van 35°C te produceren terwijl het buiten -7°C is, dus zal hij minder verbruiken.
Om te berekenen hoeveel het zal verbruiken, baseren we onze berekeningen op de SCOP van de warmtepomp. Dit is de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (gecertificeerd door HP Keymark... een Europese certificeringsinstantie die verklaart dat het product en de berekening voldoen aan de Europese normen). De SCOP is 4,81 bij 35°C voor het voorbeeld en wordt berekend op basis van gemiddelde Europese klimaattemperatuurgegevens die zijn geaccepteerd door HP Keymark, d.w.z. volgens EN 16147 die uitgaat van een gemiddelde temperatuur van 7°C over het hele jaar.
U moet dus uitgaan van uw jaarlijks verbruik voor verwarming bij 35°C (vloerverwarming), ofwel van uw warmtebalans als die bestaat of als het huis nieuw is, ofwel van uw ervaring met uw oude elektrische of fossiele verwarmingsinstallatie (zie factuur). Deel vervolgens dit verbruik door de SCOP van de machine.
Als u een pessimistische berekening wilt maken, neem dan uw jaarverbruik en deel dat door de COP 7/60 bijvoorbeeld, hier 2,62. (geval radiatoren).
Wat u niet moet doen Het nominale vermogen van de warmtepomp nemen, bijvoorbeeld 16 kW, en delen door de COP bij een bepaalde temperatuur => totaal nutteloos, aangezien het nominale vermogen helemaal niet representatief is voor je werkelijke verbruik, en de COP slechts van tijd tot tijd geldig is (voor een bepaalde buitentemperatuur en warmwatertemperatuur)... de enige manier om een min of meer representatief verbruikscijfer te krijgen is door de theoretische gegevens van de warmtebalans of je ervaring van het voorgaande jaar te gebruiken.
Het vermogen dat een Daikin 16 warmtepomp verbruikt, kan niet worden berekend aan de hand van een technische fiche, maar moet gebaseerd zijn op werkelijke gegevens die representatief zijn voor jouw specifieke woning. Factoren die het verbruik beïnvloeden zijn onder andere :
- Het te verwarmen volume in uw woning in m3
- Hoe goed is je huis geïsoleerd?
- Wat voor klimaat? Eerder streng of gematigd (je kunt in de praktijk iets hogere of lagere waarden hebben, afhankelijk van of je bijvoorbeeld in de Alpen in Italië of Zwitserland zit of aan de Côte d'Azur in Frankrijk. De gemiddelde waarde die door de standaard wordt beschouwd, komt redelijk overeen met een standaard Europees klimaat... niet bovenop een berg, dat is zeker.
- U heeft radiatoren of vloerverwarming
- Of de warmtepomp warm water maakt (en voor hoeveel mensen)
Mijn Daikin 16kW-warmtepomp verbruikt te veel elektriciteit
Als je de indruk hebt dat je Daikin-warmtepomp te veel energie verbruikt, kunnen daar verschillende redenen voor zijn: De pomp heeft de verkeerde grootte voor je huis.
Het vertrouwt te vaak op een elektrische back-up verwarming (9kW op dit model)
De verwarmingscurve is niet correct
Je hebt een kamertemperatuur ingesteld die het Caribisch gebied waardig is! (of je 15 jaar oude dochter is een kijkje komen nemen naar de verordening terwijl je met je rug naar hem toe staat)
Mijn Daikin warmtepomp verbruikt heel weinig elektriciteit.
En je hebt het niet koud? Mooi, dan heb je een goede installateur gevonden en is je warmtepomp correct gedimensioneerd en geïnstalleerd. Stuur ons je getuigenis en een paar foto's per e-mail en we publiceren het graag op de site voor het nageslacht.
Wil je meer weten?
=> Alle details over het berekenen van het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp
Over de auteur
Julienafgestudeerd in werktuigbouwkunde en gespecialiseerd in klimaattechniek is sinds 2009 een schrijver gespecialiseerd in hernieuwbare energie, met expertise in warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen voor individuele huisvesting.