Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07225.jsonl.gz/766

Propriétés du materiau
Les propriétés de résistance circonférentielle et axiale des conduites sont vérifiées par des tests. Des épreuves de rigidité et d’ovalisation sont également effectuées. Ces épreuves sont toutes faites de façon systématique conformément au manuel de qualité Flowtite. En outre, la construction et la composition des tubes sont confirmées.
- Parfaite résistance aux UV ce qui garantit aux tubes Flowtite un long cycle de service.
- Pour les tubes Flowtite, le coefficient pour les charges circonférentielles et la réponse axiale oscille (coefficient de Poisson) entre 0,22 et 0,29.
- Le coefficient d’expansion thermique et de contraction axiale des tubes Flowtite est de 24 à 30 x 10-6 cm/cm/°C.
- En fonction de la température de fonctionnement et du type de résine utilisée pour la production des conduites et des raccords, la classe de pression peut être affectée à température élevée. Des solutions spéciales sur mesure pour des applications à température élevée sont disponibles sur demande.
- La perte moyenne due à l’abrasion des tubes Flowtite est de 0,34 mm à 100 000 cycles.
- La vitesse d’écoulement maximale recommandée pour les tubes en PRV est de 3,0 m/sec. En fonction du fluide transporté au sein du tuyau, des vitesses supérieures sont possibles et acceptées.
- Si l’on se base sur les tests effectués au sein des installations de tubes Flowtite existantes, le coefficient Colebrook-White peut être considéré comme étant 0,029 mm. Cela correspond à un coefficient d’Hazen-Williams d’environ C=150. Le coefficient de Manning est n = 0,009.
- Les classes de rigidité standards fabriquées sont SN2500, SN5000 et SN10000. D’autres classes de rigidité sont disponibles sur demande.
- Les tubes Flowtite peuvent être fournis dans les classes de pression comprises entre PN1 et PN32.
- La longueur standard des tubes Flowtite est 6 ou 12 m. Des longueurs sur mesure jusqu’à 24 m sont également disponibles sur demande. Les diamètres inférieurs à 300 mm sont disponibles uniquement à la longueur standard de 6 mètres.
- Les systèmes de tubes Flowtite sont fournis en diamètres nominaux allant de DN100 à DN4000. Des diamètres de plus grande taille et de taille intermédiaire sont également disponibles sur demande. La gamme de conduites fabriquées localement varie en fonction des unités de production.
- Les tubes Flowtite en PRV offrent une excellente résistance à de nombreux produits chimiques.
La liste ci-dessous est basée sur les informations procurées par les fabricants de résine fournissant les producteurs Flowtite. En outre, ce guide fournit uniquement des informations générales et n’implique aucun agrément d’application de quelle sorte que ce soit étant donné que Flowtite n’a aucun contrôle sur les conditions d’utilisation ni de moyen d’identifier les environnements auxquels la conduite peut involontairement être exposée.
|Conduite standard

Résine ou vinylester
|Vinylester

uniquement
|Non

recommandé

|* Des joints en EPDM ne peuvent pas être utilisés. Veuillez consulter votre représentant Flowtite pour plus d’informations et de conseil.

** Pas de recommandation Flowtite Technology, veuillez consulter votre fournisseur local de joints pour la compatibilité.