Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06918.jsonl.gz/753

La planification de systèmes de chauffage hybrides nécessite évidemment que l’on sélectionne un système hydraulique conçu spécifiquement pour le bâtiment. Ce n’est qu’à cette condition en effet que le générateur de chaleur pourra fournir la part des besoins de chauffage et d’eau chaude au niveau de température souhaité. La solution retenue aura donc une influence déterminante sur l’atteinte du degré de couverture prévu du chauffage à condensation et de la pompe à chaleur ou du chauffage au bois.
La solution standard 10 pour les systèmes de chauffage hybrides définie dans le MoPEC 2014 stipule que la charge de base lors d’un remplacement de chauffage doit être couverte par une pompe à chaleur électrique ou un chauffage à pellets ou à copeaux à fonctionnement automatique. La puissance du système de chauffage de base doit être au moins égale à 25 pour cent de la puissance de chauffe requise. Cela permettra de couvrir environ 51 pour cent des besoins en énergie.
Avec l'abonnement en ligne, lisez le E-paper «AQUA & GAS» sur l'ordinateur, au téléphone et sur la tablette.
Avec l'abonnement en ligne, lisez le E-paper «Wasserspiegel» sur l'ordinateur, au téléphone et sur la tablette.