Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01152.jsonl.gz/765

Prima dell'installazione - Stop Silent Light Checklist
1. Installazione e diametro interno
Stop Silent Light (SSL) è l'unica protezione antiriflusso che può essere inserita a forza in una conduttura con un morsetto di espansione. L'installazione è possibile da entrambi i lati (con il flusso o contro il flusso). Di solito Stop Silent Light viene installato orizzontalmente (pendenza minima del 2%) nelle tubazioni delle acque reflue. L'installazione verticale è possibile nei tubi dell'acqua piovana.
Per offrirvi la valvola di ritegno, è necessario che conosciamo il diametro interno esatto del tubo da assicurare. Se il diametro interno del tubo corrisponde al campo di serraggio specificato, la rispettiva dimensione nominale è adatta all'installazione. La chiave a brugola per il fissaggio della valvola antiriflusso è inclusa nella fornitura.
Nella camera d'ispezione, sia in uscita che in entrata.
- In uscita, almeno la sezione cilindrica della valvola deve essere inserita nel tubo per garantire un bloccaggio non positivo.
- Nell'ingresso, l'intera valvola (vedi lunghezza totale) deve poter essere inserita in modo che la membrana possa fare tenuta.
All'inizio o alla fine di una conduttura (per esempio elevata)
3. Gradiente minimo
Nella fogna una pendenza costante del 2%.
In acqua piovana una pendenza costante dell'1%.
4. Tipo di fluido?
acque di scarico private o industriali
acqua piovana
5. Installazione nei pozzi di afflusso o deflusso?
Se non ci sono grandi quantità di acqua piovana che fluiscono nella camera d'ispezione, Stop Silent Light® dovrebbe essere installato nello scarico. Durante il ristagno, l'acqua non può più uscire e il pozzo d'ispezione serve quindi da serbatoio per la sua stessa acqua. Altrimenti, si raccomanda di installare Stop Silent Light® nel tubo con la zona da proteggere.
Se ci sono diversi ingressi nella camera d'ispezione con diversi gradienti (<2%) e diversi tipi di acqua, si raccomanda di fissare anche l'ingresso con il gradiente più basso con uno Stop Silent Light®. Questo previene i depositi di particelle di sporco in quest'area e il fastidio degli odori.
Altezza minima raccomandata sotto il pavimento 30 cm. Questo garantisce una maggiore capacità di drenaggio.
Per tubi di piccolo diametro, la valvola può essere lubrificata con acqua e sapone. NIENTE GRASSO, NIENTE OLIO!
6. sistema fognario interno alla casa
In caso di riflusso, lo Stop Silent Light impedisce il riflusso, ma l'acqua non può uscire! È importante che nessuna grande quantità d'acqua (acqua piovana o acque reflue domestiche) fluisca in questa zona, poiché il volume del serbatoio è limitato. Se quest'area è esaurita, si verifica un trabocco sul bordo di sfioro successivo (ad esempio scarico a pavimento, doccia, WC, ecc.).