Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03292.jsonl.gz/612

Das Blasensetzgerät ist bestimmt zum Sperren von Stahl- und PE-Gas-Rohrleitungen der Dimension DN 80 – DN 200 bis zu einem max. Leitungsdruck von 4 bar.
Funktionsbeschreibung:
Nach Verschweissen einer Aufschweissmuffe oder Montage einer Sperrblasenschelle (2 1/2“ AG x 2“ IG) auf die Rohrleitung wird hierauf eine Schleuse montiert. Durch diese Schleuse wird ohne Gasaustritt die Rohrleitung angebohrt und die Bohrspäne entfernt. Das Blasensetzgerät wird auf die Schleuse montiert, das Blasensetzrohr durch die Schleuse in die Rohrleitung eingefahren und die Blase durch das Gerät in die Rohrleitung eingeschoben. Die Blase wird über das Gestänge befüllt. Nach Aufheben der Sperrung wird über die Schleuse ein Stopfen in das Innengewinde der Muffe bzw. Schelle eingeschraubt und die Schleuse demontiert.