Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03536.jsonl.gz/1214

Vom 19. Januar 2008 bis zum 9. März 2008 wurde die Prototypanlage einem intensiven Test unterzogen. Die Anlage musste in dieser 50 Tage langen Zeitperiode ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1956 das von drei Personen bewohnt wurde mit genügend Energie für die Gebäudeheizung und die Warmwassererzeugung versorgen.
Äussere Bedingungen beim Testbetrieb:
Die Testanlage wurde während der gesamten Testzeit elektronisch überwacht. Es wurden keine Fehlfunktionen aufgezeichnet. Das Gebäude konnte während der ganzen Testphase ohne zusätzliche Wärmeerzeugung beheizt und mit Warmwasser versorgt werden. Die Energieeffizienz der Anlage wurde über 5 Energiemessungen aufgezeichnet. Folgenden Resultaten Energiezuführungen wurden aufgezeichnet:
> 10kWh à +60°C direkt zur Warmwassererzeugung
> 33kWh à +45°C direkt für die Heizkörper
> 45kWh à +35°C direkt für die Bodenheizung
> 3‘491kWh à +20 bis -15°C auf die Wärmepumpe
> 911h Wärmepumpenbetrieb mit 147 Impulsen
> 1‘722 kWh Stromaufnahme davon 39% Nachttarif
Die vorläufigen Resultate beziehen sich auf den Betrieb in den kältesten Wintertagen. In der Jahresbilanz wird sich die Leistungsziffer der Gesamtanlage durch eine massive Erhöhung des Solarenergienfalls in den oberen Temperaturbereichen nochmals wesentlich erhöhen.
Impressionen aus der Testphase: