Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06950.jsonl.gz/49

Dans cette rubrique, vous trouverez les réponses aux principales questions relatives aux produits KNX.
Le savoir-faire des KNXperts
Connaissances fondamentales de KNX
Dans cette FAQ standard, nous répondons aux questions fondamentales au sujet des produits KNX. Qu'est-ce que KNX, comment fonctionne le produit standard et pourquoi a-t-on besoin de l'ETS ? En savoir plus ici :
Pour chaque montage rail DIN, nous indiquons le nombre de modules. Chaque module mesure 18 mm de large. Un actionneur avec 4 modules mesure donc 4 x 18 mm = 72 mm de large.
TE est l'abréviation du mot allemand « Teilungseinheit », module en français ; nous utilisons cette valeur pour indiquer la largeur des produits de montage rail DIN. Chaque module mesure 18 mm de large, un actionneur avec 4 modules mesure donc 4 x 18 mm = 72 mm de large.
Nos boutons-poussoirs KNX sont montés dans des boîtiers encastrés standard. Dans ce cas, le châssis de montage fourni est vissé sur le boîtier encastré. Le bouton-poussoir est ensuite simplement inséré dans le châssis et maintenu en place grâce à ses bornes à ressort.
À l'exception de la structure en anneau, toutes les topologies sont autorisées. Dans une structure en anneau, des différences de temps de propagation apparaissent à partir d'une certaine taille d'anneau, ce qui ne permet plus de garantir la transmission des données. De plus, les télégrammes seraient « morts ».
Selon la norme DIN VDE 0815, le repérage des conducteurs des câbles d'installation doit être effectué comme suit : brin 1 : + rouge / - noir, brin 2 : + jaune / - blanc. Le brin 2 n'est que très rarement utilisé pour la tension auxiliaire.
Comme une adresse IP, l'adresse physique est une identification unique d'un participant du réseau. Elle permet de s'adresser sans équivoque au participant.
L'adresse de groupe détermine la fonction des participants. L'affectation des adresses de groupe aux participants correspondants permet de programmer le système, par exemple, quel capteur doit agir en combinaison avec quel actionneur.
Réponses à des questions spécifiques sur les produits
FAQ produits
Vous n'avez pas trouvé la réponse souhaitée dans les questions générales sur les produits KNX ? Nous avons rassemblé des questions plus approfondies et plus fréquentes sur nos produits KNX dans notre FAQ sur les produits.
Il n'est pas si simple de faire un choix pertinent parmi plus de 300 produits KNX. Afin de vous aider à trouver plus rapidement ce que vous cherchez, nous avons créé un localisateur de produits.
Comment mettre en œuvre un bâtiment intelligent avec la technologie KNX et quels sont les composants requis ? Découvrez les solutions.
KNX est un système de bus filaire destiné à l'automatisation des bâtiments, qui contrôle, relie et harmonise les différentes zones d'un bâtiment.