Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03133.jsonl.gz/1945

Wasserlöschanlagen
Sprinkler- und Sprühflutanlagen sind bewährte, selbsttätige Feuerlöschanlagen mit einem ebenso unkomplizierten wie sicheren Funktionsprinzip. Das Wasser fliesst durch fix installierte Rohleitungsnetze und wird über gleichmässig verteilte Sprinkler/Düsen ausgegeben. Sie lösen über Detektionselemente, meist Glasfässchen, punktuell aus, wodurch Löschmittel gespart wird und nicht betroffene Bereiche verschont werden. Sprinkler haben verschiedene Sprühteller, welche das Wasser nur nach unten, nach oben und nach unten, sehr flach oder von der Wand her verteilen.
Sprinkleranlagen
Der Begriff «Sprinkler» steht für Wasserlöschanlagen und bedeutet, dass die Rohrnetze, eben durch Sprinkler, geschlossen sind. Im Brandfall lösen einer oder mehrere Sprinkler thermisch aktiviert aus und verteilen das Löschwasser punktuell.
Nasslöschanlagen (Nassanlagen)
Nasslöschanlagen sind Sprinkleranlagen mit Wasser im Rohrnetz im Standby-Zustand. Wird ein Sprinkler aktiviert, fliesst sofort Löschmittel aus diesem geöffneten Sprinkler.
Trockenlöschanlagen (Trockenanlagen)
Im Rohrnetz einer Trockenlöschanlage ist kein Wasser im Standby-Zustand, sondern Luft. Damit die Löschanlage selbstständig funktioniert, ist das Rohrnetz unter «Luftdruck» anstelle des Wasserdrucks.
Preaction-Löschanlagen (vorgesteuerte Trockenanlagen)
Müssen Löschanlagen in besonders heiklen Bereichen installiert werden, wo wirklich kein Wasserschaden entstehen darf (beispielsweise durch Fehleinwirkung am Sprinkler), kann eine sogenannte vorgesteuerte Preaction-Anlage, vorgesehen werden. (Sie bedarf aber der Zustimmung der Gebäudeversicherung).
Sprühwasser-Löschanlagen / Wasservorhänge
Ist mit einer extrem schnellen Brandausbreitung zu rechnen, sorgen Sprühwasser-Löschanlagen für maximale Sicherheit. Sprühwasser-Löschanlagen arbeiten mit offenen Löschdüsen, die im Brandfall das Löschwasser im gesamten Schutzbereich verteilen.