Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03357.jsonl.gz/906

Im Aktivitätsüberwachungs-System zeigte am 9. Januar 2009 ein Signal eine erhöhte Aerosolaktivität der Kaminabluft an. Das Signal löste auslegungsgemäss automatisch eine Teilisolation des Containments aus. Die Isolationsfunktion dient dazu, im Falle einer erhöhten Aktivität im Containment eine Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umgebung zu verhindern.
Die Ursachenabklärung zeigte indessen, dass keine erhöhte Aktivität vorlag, sondern wegen einer Fehlfunktion der Messeinrichtung während 12 Sekunden ein erhöhter Wert registriert wurde. Die redundanten Aktivitätsmonitore wiesen keine Veränderung des Messwerts auf.
Stand aktualisiert am 26.3.2009