Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03147.jsonl.gz/1889

Wähle die Ordner aus, zu welchen Du "Elektrotechnik" hinzufügen oder entfernen möchtest
15 Exakte Antworten
150 Text Antworten
0 Multiple Choice Antworten
Karte wurde gelöscht
Welcher Anwendungsbereich gilt für VDE 0100-718? Nennen Sie vier Beispiele.
Versammlungsstätten
Verkaufsstätten
Schulen
Hochhäuser
Worauf muss bei der Installation fest verlegter Leitungen im Bühnenhaus geachtet werden? Nennen Sie zwei Beispiele
Im Bühnenhaus dürfen fest verlegte Leitungen nur mit ausreichendem mechanischem Schutz und nur auf Putz verlegt werden
Welche Zuleitungen dürfen für beweglich aufgehängte Bühnenleuchten verwendet werden? Nennen Sie ein Beispiel.
Als Zuleitungen für beweglich aufgehängte Bühnenleuchten dürfen nur Gummischlauchleitungen vom Typ H07RN verwendet werden.
Welcher Mindestquerschnitt von Leitern in Endstromkreisen für Sicherheitszwecke darf nicht unterschritten werden?
1,5 mm²
Welche Leuchten in Versammlungsstätten, Theatern oder ähnlichen Einrichtungen müssen einen mechanischen Schutz erhalten?
Leuchten im Handbereich von Versammlungsstätten, Theatern oder ähnlichen Einrichtungen müssen einen mechanischen Schutz erhalten, wenn eine mechanische Beschädigung erwartet werden kann, z- B. beim Transport von sperrigen Gütern.
Welches Stromversorgungssystem darf für die elektrische Anlage der Ausstellungen, Shows und Stände installiert werden?
TN-S-System
Welche elektrische Einrichtung muss vor jedem eigenständigen Aufbau der Ausstellungen, Shows und Stände installiert werden? Nennen Sie zwei Beispiele.
Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs)
Leistungsschalter
Welche Anforderungen werden an die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) gestellt, die am Speisepunkt von Kabeln oder Leitungen zur Versorgung von vorübergehenden Aufbauten von Shows eingebaut ist? Nennen Sie drei Beispiele.
Der Einbau des RCDs muss am Speisepunkt der Kabel/Leitungen erfolgen
es werden RCDs mit einem 7^< 300 mA empfohlen
wegen der Selektivität mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in Endstromkreisen muss ein S-Typ eingesetzt werden