Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03400.jsonl.gz/1670

Dieser Teil von ISO ISO 7396 legt Anforderungen an das Design, die Installation, die Funktion, die Leistung, die Dokumentation, die Prüfung und die Inbetriebnahme von Entsorgungssystemen eines Anästhesiegas- Fortleitungssystems fest, um die Sicherheit des Patienten sicherzustellen und das Ausgesetztsein des Anwenders und weiterer Personen gegenüber Anästhesiegasen und -dämpfen auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Er enthält Anforderungen an die Antriebseinrichtung, das Rohrleitungssystem, die Leistung und die Nichtaustauschbarkeit von Schlüsselkomponenten und an das Vermeiden von Querverbindungen zwischen Anästhesiegas-(AGF-)Entsorgungssystemen und Rohrleitungssystemen für medizinische Gase und Vakuum. ANMERKUNG In diesem Teil von ISO ISO 7396 bezieht sich der Begriff Rohrleitung ausschließlich auf Rohrleitungen, die Teil eines besonders dafür vorgesehenen Anästhesiegas-Fortleitungssystems (AGSF) sind. Dieser Teil von ISOISO 7396 gilt nur für solche Entsorgungssysteme, die dafür vorgesehen sind, über AGFS-Entnahmestellen nach ISOISO 9170 9170 2 und an Aufnahmesysteme nach ISOISO 8835 3 angeschlossen zu werden. Dieser Teil von ISO ISO 7396 gilt auch für: a) Erweiterungen vorhandener AGF-Entsorgungssysteme; b) Änderungen vorhandener AGF-Entsorgungssysteme; c) Änderungen oder Ersatz von Antriebseinrichtungen.