Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02320.jsonl.gz/9

Je olieverbruik is ongekend hoog en je vraagt je af hoe je oliegestookte ketel werkt, die om de 10 of 15 minuten lijkt op te starten?
Een oliegestookte ketel kan 90 tot 150 keer per dag opstarten. Dat is ongeveer 4 tot 6 keer per uur..
Dit komt omdat de ketel de temperatuur in de opslagtank moet handhaven en meestal ook warm water voor huishoudelijk gebruik moet produceren. Boven 10 starts per uur wordt de ketel geacht in een korte cyclus te werken.
Wat is een kortcyclische oliegestookte ketel?
De ketel wordt ingeschakeld als er vraag is naar warm water, voor verwarming of voor sanitair warm water.
Hij werkt in een korte cyclus als hij elke 5 minuten of minder in- en uitschakelt. Er bestaat dan een risico op voortijdige slijtage van de olieboilerbrander.
Zoals hierboven aangegeven, start een ketel gemiddeld 6 keer per uur op en maximaal 10 keer, wat nog steeds acceptabel is.
Waarom start een boiler meer dan 10 keer per uur op?
Er kunnen veel redenen zijn voor deze disfunctie, die bekend staat als de korte cyclus, en we zullen er 4 noemen:
Oversized ketel
Als je oliegestookte ketel veel krachtiger is dan je nodig hebt op het gebied van verwarming en/of warm water, zal hij in zeer korte tijd aan je eisen kunnen voldoen en vervolgens uitschakelen.
De warmte wordt dan gebruikt door het huis en wanneer de temperatuur onder het instelpunt zakt, schakelt de ketel weer in voor een paar minuten, enzovoort.
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de ketel met opzet te groot is gemaakt in afwachting van toekomstige behoeften, maar deze behoeften niet zijn uitgekomen.
Dit kan ook gebeuren als de ketel is afgestemd op een periode van het jaar waarin de vraag erg hoog is, maar de rest van het jaar is de vraag in werkelijkheid veel lager.
Kluisjes te dicht op elkaar
Als de verschillende instelpunten te dicht bij elkaar worden ingesteld, kan de interpretatie worden verstoord en zal de ketel in een korte cyclus werken.
Stel dat je een ketel hebt die is ontworpen om een waterdruk van 2 bar aan te houden voor een optimale werking. De regelaars van de ketel, zoals de regelaar, begrenzer en regelaar, zijn ingesteld om deze druk te handhaven.
- Het instelpunt van de regelaar is ingesteld op 2,1 bar.
- Het setpoint van de begrenzer is ingesteld op 2,2 bar.
In dit scenario liggen de instelpunten te dicht bij elkaar. Wat er gebeurt, is dat wanneer de druk 2,1 bar bereikt, de regelaar de warmteproductie begint te verlagen. Vrijwel onmiddellijk detecteert de limiter echter dat de druk nog steeds te dicht bij zijn instelpunt (2,2 bar) ligt en probeert hij de warmteproductie te verhogen. Dit conflict leidt tot schommelingen in de warmteproductie, wat korte cycli en inefficiëntie veroorzaakt.
Door de instelpunten zo aan te passen dat ze verder uit elkaar liggen, kunnen deze conflicten worden vermeden. Bijvoorbeeld:
- Stel het instelpunt van de regelaar in op 2 bar.
- Stel het setpoint van de limiter in op 2,3 bar.
Met deze instellingen heeft elke regelaar voldoende ruimte om te werken zonder de andere te storen. De regelaar houdt de druk op ongeveer 2 bar. De begrenzer werkt als een veiligheidsmaatregel en grijpt alleen in als de druk gevaarlijk dicht bij 2,3 bar komt.
De brander is onjuist ingesteld
Een verkeerd ingestelde brander kan er ook voor zorgen dat je oliegestookte ketel herhaaldelijk aanslaat. Als je leidingen verstopt zijn, bijvoorbeeld, of als de oliepomp niet goed werkt, dan kan de oliedruk slecht zijn en de brander niet goed afgesteld.
De brander moet ook worden onderhouden om verstopping, slechte ventilatie of een verkeerd afgesteld mondstuk te voorkomen, waardoor de brander ook defect kan raken.
Er is een probleem met de watertoevoer
Als er een gebrek aan watercirculatie is, dan kan de ketel te vaak per dag aanslaan. Dit kan komen door een defecte pomp. Het kan ook komen doordat een aantal radiatoren gesloten zijn. De hoeveelheid water die door de ketel wordt verwarmd is dan te klein en het warmt te snel op. Door een paar radiatoren open te zetten, zal de ketel minder vaak opstarten.
Julien G.
Julienafgestudeerd in werktuigbouwkunde en gespecialiseerd in klimaattechniek is sinds 2009 een schrijver gespecialiseerd in hernieuwbare energie, met expertise in warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen voor individuele huisvesting.
Bekijk alle artikelen van deze auteur