Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07216.jsonl.gz/123

Dans les analyses de mars 2020, les résultats pour tous les métabolites étaient inférieurs aux limites de
quantification des méthodes analytiques et de ce fait conformes aux normes. Dans les analyses du 07 mai 2020,
sur plus de 34 éléments analysés, une seule analyse dépassait légèrement la norme nouvellement en vigueur de
0,10 μg/l. - pour le métabolite Chlorothalonil-R471811 avec une valeur de 0,194 μg/l. Suite à ces résultats, nous
avons procédé à des prises d’échantillons plus ciblées. Chaque captage a été contrôlé indépendamment,
ainsiqu’au point bas de notre réseau.
Les résultats nous montrent qu’il n’y a aucune présence des Chlorothalonil R417888, SYN507900 et R611965.
Cependant, nous pouvons constater que le métabolite Chlorothalonil R471811 est présent dans nos 4 sources.
Les résultats sont en dessous de la norme pour les sources de Plan, la source Buhler et la source de la
Reculannaz. Nous pouvons noter un taux dépassant la norme à la source Champion avec une mesure de 0,129
μg/l. Ces 4 sources se mélangent dans notre réseau et nous pouvons constater une mesure de 0,083 μg/l. dans
l’échantillon pris en bas du réseau.
En conclusion nous pouvons dire que l’eau potable distribuée à Aubonne est conforme à la norme actuelle.