Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03344.jsonl.gz/1225

IED5400ACS/LL
GLOBALCOM® EN54-16 (LifeLine) Announcement Control System;
EN54-16 zertifiziert - 1293/CPR/0501
Linienüberwachung via EOL und/oder Impedanzüberwachung!
9-36VDC Input (1.5A @ 24VDC)
5400ACS :: Hauptcontroller
Beschreibung
Der 5400ACS Hauptcontroller ist das Herz des EN54-16 Sprachevakuierungssystems. Er verfügt über eine integrierte Durchsagensteuerung und verwaltet ein komplettes System aus Kommunikations-Rufeinheiten, Verstärkern, Lautsprecherlinien und anderen Geräten des Netzwerkes.
Der 5400ACS regelt und überwacht das System normgerecht entsprechend EN54-16. Er übernimmt die Gesamtüberwachung und meldet Gerätefehler sowie aktuelle Alarmierungszustände.
Der 5400ACS kann mit den GLOBALCOM® 1100ACS/ 1200ACS Einheiten verbunden werden, wenn zusätzliche, nicht sicherheitsrelevante Erweiterungen in einer Installation nötig sein sollten.
Ausstattungsmerkmale
Steuert Systemanfragen für Live-Durchsagen, verzögerte Durchsagen, digitale Aufnahme und Wiedergabe (Digital Record and Playback DRP), gespeicherte Nachrichten (einfach und zusammengesetzt) und Stummschaltungen.
Der interne Durchsagen-Server kann gleichzeitig 2 Kanäle für verzögerte Durchsagen aufnehmen, 2 aufgenommene Durchsagen abspielen und Live- Durchsagen verwalten. Die mögliche Anzahl der Durchsagen wird nur durch die Kapazität des Dante-Netzwerkes begrenzt.
Verwaltet abgeschaltete und verzögerte Zonen (Rufkreise).
Dante™ Netzwerk (High Quality Audio over Ethernet).
Auslösung von Durchsagen durch Kontakte, Sprechstellen, der 5400ACS Frontbedienung oder einer übergeordneten Steuersoftware wie dem IED Director.
Wiedergabe von Nachrichten mittels Ablaufplan.
Vollständige Überwachung und Steuerung aller Systemkomponenten.
Vollständige Anpassung an Kunden- und Systemanforderungen mittels Software Tools.
Anschluss- und Steuerungsmerkmale
8 optisch isolierte logische Eingänge für externe Schnittstellen inklusive Überwachung der logischen Verbindungen.
4 Umschaltrelais für externe Schnittstellen.
Gleichzeitige Verwendung mehrerer Steuergeräte für größere Systeme.
2 analoge Audio-Eingänge für Hintergrundmusik oder sonstige Audioquellen.
2 analoge Audio-Ausgänge für Mithören oder als Zonenausgänge.
Bis zu 50 digitale Rufstationen (5416CS H/G oder 5450CS H/G Serien) können mit einem 5400ACS verwaltet werden.
Überwacht alle angeschlossenen Geräte und liefert Fehler- und Statusmeldungen.
Umschaltrelais für das Gesamtsystem.
Nahtlose Zusammenarbeit mit 5400LL Lifeline Controllern für „Hot-Standby” und individuelle Ausfallsicherung der angeschlossenen 5400ACS.
Der Anschluss von DZMs gestattet die Verwaltung von bis zu 1024 unabhängigen Zonen (5404DZM/5432DZM).
Redundante Ethernet Schnittstellen.
Message Server Merkmale
Speicherung von bis zu 250 Stunden aufgenommener WAV-Dateien.
Anzahl der verzögerten Durchsagen nur begrenzt durch die verfügbare Speicherkapazität.
Gleichzeitige Wiedergabe und Aufnahme von 2 Durchsagen.
Mechanische/Elektrische Eigenschaften
Low-power Signalprozessoren für Langlebigkeit und geringste Kühlungsanforderungen.
Abspeicherung auf Halbleiterspeichern für höhere Betriebssicherheit und Leistung.
12-24 VDC
19”, 1 HE
Ausstattung der Frontplatte
Fehleranzeige für das Gesamtsystem.
Netzfehleranzeige.
System-Fehleranzeige.
Warnton.
Alarmton Stummschaltung.
Einsehbare Fehlerliste.
Durchsage/Alarm-Anzeige.
Einsehbare Alarmliste.
Anzeige der abgeschalteten Zonen.
Anzeige der verzögerten Zonen.
Einstellung der Zonenverzögerung.
Technische Daten
Die technischen Daten stehen im IED 5400 Katalog zur Verfügung.
5400LL :: Lifeline Controller™
Mit dem einzigartigen Konzept des Lifeline Reserve-Controllers wird eine maximale Betriebssicherheit erreicht.
Aktive Überwachung des IED5400ACS Systems.
Die Konfiguration der zugewiesenen IED IED5400ACS Controller wird im Ersatzgerät gespiegelt.
Der Lifeline Controller™ kann an beliebiger Stelle im gleichen Ethernet-Netzwerk eines LAN/VLAN eingebaut werden (z. B. in großen Installationen).
Stellt im Falle eines Notfalls den Systembetrieb sicher.
Der Lifeline Controller™ ist ein eindrucksvoller Beleg für die weltweit überlegenen einzigartigen Sicherheitslösungen von IED.
Weiterführende Beschreibung und technische Daten: siehe 5400ACS.