Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03041.jsonl.gz/3

Przed zaprojektowaniem pieca konwekcyjnego powinniśmy zaopatrzyć się w arkusz danych wkładu grzejnego, który chcemy zastosować. Z reguły do arkusza danych dołączony jest szkic w skali 1:10. Jeżeli w projekcie wykonamy również w skali 1:10 rysunek rzutu poziomego pieca, możemy nanieść na niego wymiary wkładu. Widzimy wtedy, gdzie nasz projekt przewiduje za mało miejsca i gdzie jest go w nadmiarze.
Do wkładu grzejnego należy również dobrana według DIN. dodatkowa skrzynia grzejna. Wymaganą wysokość pieca kaflowego nad płaszczyzną ustawienia wkładu można obliczyć ze wzoru: wysokość wkładu grzejnego + minimum 15 cm na wysokość łap + króciec spalin + 15 cm przestrzeni pośredniej od górnej krawędzi króćca spalin do wewnętrznej strony pokrywy pieca + grubość pokrywy pieca. Od stęp boczny pomiędzy wkładem grzejnym a ścianą pieca musi wynosić co najmniej 10 cm. Od strony ściany pomieszczenia wymagana jest izolacja z powłokami odblaskowymi. Poniższe określenia odnoszą się do górnego szkicu: 1 = wkład grzejny, 2 = bla cha odblaskowa, 3 = dodatkowa skrzynia grzejna. 4 = rura spalinowa. 5 = izolacja ściany. 6 = widoczna ściana pieca, 7 = krata powietrza.