Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07017.jsonl.gz/721

Le 17 octobre 2018, lors d’un essai pour tester le système de protection du réacteur, le diesel de secours a démarré normalement et a alimenté les barres de secours sécurisée après la fermeture du disjoncteur du générateur. Immédiatement après, le disjoncteur du générateur s’est rouvert pour des raisons encore inconnues.
Evènement
Le CNL doit montrer à l’IFSN, dans une analyse appropriée, pourquoi les mesures définies par la CNL et résultant de l’analyse des causes des incidents précédents n’ont pas pu être mises à profit en ce qui concerne l’événement en question. Sur la base des résultats de l’analyse, les domaines d’action définis par la CNL, touchant toute l’organisation, ainsi que les mesures qui en découlent, doivent être adaptés.
La centrale nucléaire de Gösgen a été mise à l’arrêt pour permettre une réparation d’une fuite dans la partie non-nucléaire de l’installation. La protection de l’être humain et de l’environnement a été sans arrêt assurée.
Lors d’un test de routine, la centrale nucléaire de Leibstadt (CNL) a constaté le 4 mai 2018 que deux soupapes de l’eau de refroidissement du système d’ultime secours SEHR (Special Emergency and Heat Removal System) était fermées par erreur.
Le 11 juillet 2018, l’équipe de quart a effectué un test périodique de protection du réacteur. Il s’en est suivi une opération incorrecte à 13 h 54. L’installation a réagi selon son dimensionnement à l’opération incorrecte.
Dans le cadre d’un test mensuel d’une pompe alimentaire, l’activité dans la vapeur vive a augmenté sur une courte période. La valeur limite de déclenchement pour l’activité dans la vapeur a été atteinte, ce qui a eu pour conséquence la fermeture –en accord avec la conception– des soupapes d’isolement de la vapeur (isolement des conduites principales de vapeur vive) et le déclenchement d’un arrêt automatique du réacteur.
L’arrêt automatique a montré que l’installation a réagi en conformité avec sa conception à la combinaison d’une erreur de manipulation lors du changement de pompe d’alimentation, suivi par un pompage insuffisant d’eau par la pompe d’alimentation encore en fonction.
Lors d’une analyse du comportement du système, la centrale nucléaire de Beznau a constaté une erreur – soumise au devoir de notification – dans la conception.
L’IFSN estime que les mesures prises par la centrale nucléaire de Leibstadt sont adaptées. Les résultats de l’évaluation approfondie doivent être remis à l’IFSN.