Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06949.jsonl.gz/574

En règle générale, la puissance d'un groupe électrogène est exprimée en kVA (Kilovolt-Ampère). Pour simplifier, on peut considérer la règle suivante: 1 kVA = 0.8 kW = 800 W.
Pour définir le groupe électrogène adapté à votre application, il faut dans un premier temps considérer le type d'appareil électrique connecté ainsi que sa puissance. Des appareils simples comme les lampes à incandescence, les appareils de chauffage ou les plaques de cuisson n'ont pas d'exigence particulière. Les appareils entraînés par un moteur électrique comme les perceuses, les scies circulaires ou les compresseurs nécessitent une puissance de démarrage de 2 à 4 fois supérieure à leur puissance nominale (coefficient multiplicateur de 2 à 4).
Un groupe électrogène peut généralement et pendant quelques secondes fournir une puissance supérieure à sa puissance nominale. Cette puissance de réserve est utilisée pour palier au surplus de puissance nécessaire au démarrage de certains outils électriques.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le coefficient de multiplication à appliquer à la puissance de vos appareils électriques pour déterminer la puissance nécessaire du groupe électrogène.
Exemple: Pour une tondeuse à gazon de 1'500 W, le coefficient multiplicateur à appliquer est de 3.5 selon le tableau. Cela signifie qu'un groupe électrogène de 5'250 W sera nécessaire à faire fonctionner la tondeuse.
Les outils électriques les plus simples ne requièrent pas de qualité de courant particulière. Par contre les équipements électriques à régulation électronique exigent un maintien précis de la tension comme de la fréquence du courant fourni. On distingue 3 grandes catégories d'alternateurs pour génératrices: Alternateurs à condensateur, AVR (régulation électronique) et Inverter.
Les générateurs à condensateur sont les plus répandus sur le marché. La simplicité de cette technologie rend ces groupes électrogènes très fiables et peu couteux. Ils s’adaptent parfaitement aux appareils dotés d’une résistance
Ces groupes électrogènes sont destinés à alimenter des appareils électriques sensibles aux variations de tension par exemple:
Ces groupes électrogènes sont destinés à alimenter des appareils électriques délicats et très sensibles aux variations de tension par exemple: