Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02453.jsonl.gz/56

Estas são frequentemente designadas por bombas de calor de sistema dividido e, por vezes, por bombas de calor de sistema único. Consoante o país, é mais comum instalar um ou outro tipo de bomba de calor. Em França, por exemplo, 90% das bombas de calor instaladas são do tipo split. Este artigo explica a diferença entre estes dois tipos de bombas de calor.
- Monobloco: todo o circuito de refrigeração está na unidade exterior.
- Bibloc: o circuito do refrigerante está dividido em duas partes, uma interior e outra exterior.
NB: pode pedir um orçamento para uma bomba de calor split ou mono-sistema à nossa rede de instaladores qualificados RGE Qualipac através do formulário abaixo (válido em França e na Bélgica).
A bomba de calor dividida
Este tipo de bomba de calor é o mais comum em França, mas não na Suíça, exceto nas regiões fronteiriças. A bomba de calor split é também conhecida como split. O princípio é fácil de compreender. Uma parte do circuito de refrigeração encontra-se na unidade exterior. Esta é a parte que recolhe o calor do ar exterior. É constituída essencialmente pelo evaporador, pelo compressor e pela válvula de expansão.
A unidade exterior é depois ligada a um módulo interior, também conhecido como módulo hidráulico, através de tubos de refrigerante, para fechar o circuito de refrigerante no condensador. O condensador é o quarto componente principal do circuito de refrigeração. Pode assumir a forma de um permutador de calor de placas ou de um condensador coaxial.
É este que redistribui o calor captado no exterior, para o circuito de água da casa e para o depósito de água quente sanitária, se for produzido pela bomba de calor.
O facto de existir uma ligação de refrigerante entre as duas unidades, interior + exterior, significa que o refrigerante está constantemente a circular entre o interior e o exterior da casa:
- Isto representa uma carga de refrigerante mais elevada do que para um modelo monobloco em que o circuito está confinado à unidade exterior.
- Isto aumenta o risco potencial de fugas de refrigerante, que, dependendo do fluido utilizado, podem ser prejudiciais para o ambiente, mas que, obviamente, colocarão toda a instalação da bomba de calor em risco até que a fuga seja detectada e reparada por um técnico de refrigeração.
Este tipo de instalação de split requer todo o know-how de um engenheiro de refrigeração, para efetuar a ligação interior-exterior de acordo com as regras da profissão e, depois, para solucionar problemas se algo correr mal. Nem todos os técnicos de aquecimento possuem estas competências.
Uma bomba de calor split NÃO tem um desempenho melhor do que uma bomba de calor monobloco, ao contrário do que pode ler em alguns sítios. Não existe qualquer razão para que tenha uma potência superior ou um melhor COP. Tudo depende da disposição dos componentes, é apenas uma questão de design e escolha.
O sistema split é restritivo porque limita a sua escolha de profissionais.
A bomba de calor monobloco
Com este tipo de bomba de calor, a unidade exterior contém todos os elementos principais do circuito de refrigeração. Estes incluem o evaporador, o compressor, a válvula de expansão e o condensador. O calor é então transferido através de um tubo de água que liga a unidade exterior à sala técnica da casa.
O refrigerante está confinado à unidade exterior. Não há passagem de refrigerante entre o interior e o exterior da casa.
Terá de instalar tubos remotos enterrados no jardim, através dos quais circulará água com um pouco de glicol para evitar o congelamento nas condições climatéricas mais extremas do inverno. Infelizmente, este glicol leva a uma perda de energia, porque a água glicolizada não transmite calorias tão bem como a água pura, pelo que há uma perda de eficiência no processo.
Não é exigido qualquer certificado de manuseamento de fluidos a um técnico de aquecimento que instale este tipo de aparelho, exceto para a colocação em funcionamento de uma bomba de calor com mais de 2 kg de fluido.
Com uma bomba de calor monobloco :
- A instalação é mais simples e menos dispendiosa
- Há ainda que ter em conta o custo dos tubos de longa distância para transportar a água do interior para o exterior. Estes não são baratos.
- Não é necessário um módulo interior na casa, pelo que é possível poupar espaço em comparação com os modelos split. Mas, a menos que seja adepto do método Wim Hof, continuará a precisar de um depósito de água quente sanitária.
- Não é necessário recorrer a um técnico de refrigeração para a instalação ou reparação, uma vez que ainda são raros e os seus preços são frequentemente mais elevados do que os dos técnicos de aquecimento ou de outros instaladores sanitários.
- A potência que pode ser transmitida a partir da unidade exterior está limitada ao caudal de água que pode passar pelos tubos remotos. Isto significa que será difícil aumentar a capacidade do sistema em caso de necessidade, uma vez que nunca será possível fazer passar mais água através dos tubos, que têm uma secção transversal fixa. Com um split, é possível alterar os parâmetros de um gás refrigerante para modular a potência, ou mesmo mudar o gás, o que é mais simples.
Vantagens e desvantagens da divisão vs. monobloco
|Benefícios||Desvantagens|
|Bomba de calor Bibloc||– Boa transmissão de energia sistema de aquecimento, directamente através do refrigerante. |
– Possibilidade de subir a temperaturas mais elevadas aquecimento de água, como um Daikin Altherma 3H HT.
– Mais flexível em termos de modulação de potênciaou actualizações de potência, através de reequipamento.
|– A necessidade de um técnico de refrigeração para ligar o circuito do refrigerante.|
– Carga de fluido mais elevada
Ligeiramente mais caro de instalar
- Um pouco de um dispositivo mais caro
– Ocupa espaço dentro de casa
|PAC Monobloco||– Não há necessidade de competências de refrigeração para ligar bombas de calor individuais se estas tiverem menos de|
2kg de fluido no seu circuito
- Dispositivo mais barato
– Instalação mais barata
- Instalação menos espaço consumido
– Menor risco de fugas de gás
- Gás no exterior, para que possa utilizá-lo com toda a segurança. segurança gases ecológico mas inflamáveis, como o propano ou o R290 e outros
|– Perda de desempenho devido ao glicol na água que liga o interior ao exterior.|
- Necessidade de instalar linhas de controlo remoto para o transporte de água + bomba de circulação.
A bomba de calor de sistema dividido faz sentido principalmente no caso de uma necessidade de aquecimento de água a alta temperatura, por exemplo, se estiver a renovar radiadores antigos e os mantiver. Mas, nesse caso, o COP será fraco... mais próximo de 2 do que de 4. Também é relevante no caso de uma casa que evoluirá com o tempo e necessitará de mais energia no futuro. Será mais fácil adaptar a bomba de calor split às novas condições.
O PAC Monobloco faz sentido se a sala técnica for pequena, se a casa não for suscetível de sofrer grandes alterações, se quiser poupar dinheiro na instalação e no equipamento, ou se não quiser depender das competências especializadas de engenheiros de refrigeração que, por vezes, são difíceis de encontrar. Por último, proporciona tranquilidade ao manter o gás refrigerante fora da casa, reduzindo o risco de um incêndio grave causado por um gás inflamável como o R32 ou o R290.
O futuro em Bibloc ou Monobloc?
Hoje em dia, em França, como já foi referido, a maioria das bombas de calor ar/água são modelos split. E basta olhar para o sítio Web da EDF, que é obrigada a promover as energias renováveis devido à CEE, para ver que estão claramente a empurrar para os modelos split.
Na Suíça, a tendência não é tão acentuada, por um lado porque os fabricantes não privilegiam os sistemas split mas sim os monoblocos e, por outro, porque os técnicos de refrigeração não estão tão presentes como em França, embora formem um número bastante elevado de técnicos. Os instaladores sanitários, no entanto, estão muito presentes em toda a Suíça e instalam bombas de calor que podem controlar e ligar sem qualquer conhecimento específico, ou seja, modelos monobloco.
O futuro será marcado por mudanças nos refrigerantes, com o R410A já a desaparecer em favor do R32, que tem um GWP (Potencial de Aquecimento Global) 3 vezes inferior (cerca de 700). No entanto, este fluido é ligeiramente inflamável. Por outro lado, alguns fabricantes, como a Vaillant e a Alpha-Innotec, já estão mais avançados e utilizam um gás ainda menos nocivo para a camada de ozono, com um GWP ridiculamente baixo de 3, nomeadamente o propano ou R290. No entanto, este gás é muito mais inflamável. A tendência é, portanto, no sentido da segurança, e podemos imaginar que cada vez mais fabricantes irão propor modelos monobloco e privilegiar estas soluções por razões de segurança com o gás R290. As ligações interior-exterior seriam então efectuadas com água e não com este tipo de gás amigo do ambiente mas inflamável.
Leia também para aumentar os seus conhecimentos sobre a bomba de calor:
Sobre o autor
Julienlicenciado em engenharia mecânica e especialista em engenharia climática desde 2009, tornou-se um escritor especializado em energias renováveis, com experiência em bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos para alojamento individual.