L_2012072SV.01000701.xml 10.3.2012 SV Europeiska unionens officiella tidning L 72/7 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 206/2012 av den 6 mars 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkte r ( 1 ) , särskilt artikel 15.1, efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och av följande skäl: (1) Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter till minskning av miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader. (2) Enligt led a i artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, på lämpligt sätt införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, t.ex. produkter för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. (3) Kommissionen har gjort en förberedande studie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna hos luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar som vanligtvis används i hushåll och små affärslokaler. Studien genomfördes i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från EU och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts. (4) De huvudsakliga miljöaspekter som har identifierats för de berörda produkterna såsom viktiga för denna förordning är energiförbrukningen i användningsfasen och ljudeffektnivån. Den förberedande studien visade också att risken för köldmediumläckor är en betydande miljöaspekt när det gäller direkta utsläpp av växthusgaser som i genomsnitt representerar 10–20 % av de kombinerade direkta och indirekta utsläppen av växthusgaser. (5) Som framgår av den förberedande studien och bekräftas i konsekvensanalysen finns det inte tillräckligt med information om komfortfläktars effektivitet. Genom att införa krav på att komfortfläktar ska vara försedda med uppgifter om apparatens effektivitet och mätmetoden för detta väl synligt på produkten, vill man förse myndigheterna med viktig information som gör det lättare att övervaka marknaden på ett effektivt sätt och i framtiden ta fram minimikrav på energieffektivitet. Dessutom fastställs krav för standby- och frånläge för komfortfläktar. (6) Den årliga elförbrukningen i EU för produkter som omfattas av denna förordning uppskattades till 30 TWh år 2005. Prognoser visar att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer den årliga elförbrukningen år 2020 att uppgå till 74 TWh. Den förberedande studien visar att elförbrukningen för produkter som omfattas av denna förordning kan minskas betydligt. (7) Den förberedande studien visar att krav rörande övriga ekodesignparametrar som anges i bilaga I del 1 till direktiv 2009/125/EG inte är nödvändiga, eftersom den mest betydande miljöaspekten är luftkonditioneringsapparaternas elförbrukning och ljudeffektnivå i användningsfasen. (8) Eftersom köldmedier behandlas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser ( 2 ) fastställs i denna förordning inga särskilda krav på köldmedier. Det finns dock ett förslag om bonus i samband med ekodesignkraven i syfte att styra marknaden mot användning av köldmedier med mindre skadlig påverkan på miljön. Bonussystemet medför skärpning av minimikraven rörande energieffektivitet för apparater som använder köldmedel med låg global uppvärmningspotential (GWP). (9) Luftkonditioneringar kan ingå i system som installeras i byggnader. Det är möjligt att i nationell lagstiftning som bland annat grundas på Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ( 3 ) fastställa strängare krav för sådana luftkonditioneringssystem, utgående från de beräknings- och mätmetoder som definieras i denna förordning för luftkonditioneringens effektivitet. (10) Apparaternas funktioner i standby- eller frånläge kan stå för en betydande del av den totala energiförbrukningen. För luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler (”double duct” och ”single duct”), ingår de här funktionernas elförbrukning i minimikraven för energiprestanda och i metoden för mätning av säsongseffektivitet. Kraven på standby- eller frånläge för enhetsaggregat med en eller två kanaler grundar sig på ekodesignkraven i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 ( 4 ) . (11) De kombinerade verkningarna av ekodesignkraven enligt denna förordning och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation ( 5 ) förväntas leda till årliga elbesparingar på 11 TWh till 2020, jämfört med om inga åtgärder vidtas. (12) De produkter som omfattas av denna förordning bör göras mer energieffektiva genom tillämpning av befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker som kan sänka de sammanlagda kostnaderna för anskaffning och drift av dessa produkter. (13) Ekodesignkraven bör inte ha negativ inverkan på produktens funktionalitet som den uppfattas av slutanvändaren och bör inte ha negativ inverkan på hälsa, säkerhet eller miljön. I synnerhet bör fördelarna med en minskad elförbrukning under användningsfasen mer än kompensera för potentiell ytterligare miljöpåverkan under produktionsfasen. (14) Ekodesignkraven bör introduceras gradvis så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att vid behov omkonstruera de produkter som omfattas av förordningen. Tidsschemat bör fastställas så att negativ inverkan på produkternas marknadsfunktioner undviks och så att hänsyn tas till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen för förordningen uppnås i tid. (15) Mätningen av de relevanta produktparametrarna bör göras enligt pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder med hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter ( 6 ) . (16) I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG, anges i denna förordning tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. (17) För att underlätta överensstämmelsekontrollerna ska tillverkarna lämna information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen är relaterad till de krav som fastställs i denna förordning. (18) Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik identifieras för att garantera en bred tillgång på enkelt nåbar information om hela livscykelns miljöprestanda för de produkter som omfattas av denna förordning. (19) De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde 1. Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av elektriska nätanslutna luftkonditioneringsapparater med nominell kapacitet på ≤ 12kW för kylning, eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion, och komfortfläktar med elektrisk ineffekt ≤ 125W. 2. Denna förordning ska inte tillämpas på a) apparater som inte använder elenergi, b) luftkonditioneringsapparater där kondensorsidan eller evaporatorsidan, eller båda, inte använder luft som värmeöverföringsmedium. Artikel 2 Definitioner I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gälla. Därutöver ska följande definitioner gälla: 1. luftkonditioneringsapparat: en anordning för kylning eller uppvärmning, eller båda, av inneluft med användning av såväl en ångkompressionscykel som drivs av en elektrisk kompressor, i vilket ingår luftkonditioneringsapparater med tilläggsfunktioner såsom avfuktning, luftrening, ventilation eller tilläggsuppvärmning av luft med elektriskt motstånd som apparater som kan använda vatten (antingen kondensvatten som bildas på evaporatorsidan eller vatten som tillförs utifrån) för förångning på kondensorn, förutsatt att anordningen också kan fungera utan tilläggsvatten, dvs. enbart med luft. 2. enhetsaggregat med två kanaler: en luftkonditioneringsapparat där intaget till kondensorn (eller evaporatorn) under kylning eller uppvärmning tas från utemiljön till enheten genom en kanal och släpps ut i utemiljön genom en annan kanal, och som i sin helhet är placerad inom det utrymme som ska konditioneras, nära en vägg. 3. enhetsaggregat med en kanal: en luftkonditioneringsapparat där intaget till kondensorn (eller evaporatorn) under kylning eller uppvärmning tas från utrymmet som omger enheten, och släpps ut i miljön utanför detta utrymme. 4. nominell kapacitet (P rated ): ångkompressionscykelns kylnings- eller uppvärmningskapacitet för en enhet vid standardförhållanden. 5. komfortfläkt: en apparat som primärt är konstruerad för att skapa en luftrörelse kring eller på en del av människokroppen för att ge personlig kylkomfort, inklusive komfortfläktar som kan ha tilläggsfunktioner såsom belysning. 6. fläktens ineffekt (P F ): den elektriska ineffekten uttryckt i Watt för en komfortfläkt som drivs på den deklarerade maximala flödeshastigheten, uppmätt med oscillationsfunktionen påslagen (om sådan finns). Ytterligare definitioner för termer som används i bilagorna finns i bilaga I. Artikel 3 Krav på ekodesign, tidtabell 1. Ekodesignkraven för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar anges i bilaga I. 2. De enskilda kraven på ekodesign ska gälla i enlighet med följande tidtabell: Från den 1 januari 2013: Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 2 a i bilaga I. Från den 1 januari 2013: a) Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska uppfylla kraven enligt punkt 2 b och punkt 3 a, 3 b och 3 c i bilaga I. b) Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 3 a, 3 b och 3 d i bilaga I. c) Komfortfläktar ska uppfylla kraven enligt punkt 3 a, 3 b och 3 e i bilaga I. Från den 1 januari 2014: a) Luftkonditioneringsapparater ska uppfylla ekodesignkraven enligt punkt 2 c i bilaga I. b) Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 2 d i bilaga I. 3. Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och beräknas i enlighet med kraven i bilaga II. Artikel 4 Bedömning av överensstämmelse 1. Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet. 2. För bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla resultaten av den beräkning som anges i bilaga II till denna förordning. Artikel 5 Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga II till denna förordning när de gör marknadsövervakningskontrollerna enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG rörande efterlevnad av kraven enligt bilaga I till denna förordning. Artikel 6 Riktmärken Indikativa riktmärken för bäst presterande luftkonditioneringsapparater på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV. Artikel 7 Översyn Kommissionen ska göra en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet för ekodesign senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft. Översynen ska särskilt gälla kraven på effektivitet och ljudeffektnivå, principen om att främja användning av köldmedier med låg global uppvärmningspotential (GWP) och tänkbara ändringar av marknadsandelarna för olika typer av apparater, inklusive luftkonditioneringsapparater med nominell uteffekt över 12 kW. Översynen ska också omfatta lämpligheten hos kraven för standby och frånläge samt metoden för beräkningar och mätningar rörande säsongseffektivitet, inklusive beaktanden vid utvecklingen av en eventuell säsongsmässig beräknings- och mätmetod för alla former av luftkonditioneringsanläggningar för kylnings- och uppvärmningssäsonger. Artikel 8 Ikraftträdande och tillämpning 1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning . 2. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2012. På kommissionens vägnar José Manuel BARROSO Ordförande ( 1 ) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10 . ( 2 ) EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 . ( 3 ) EUT L 153, 18.6.2010, s. 13 . ( 4 ) EUT L 339, 18.12.2008, s. 45 . ( 5 ) EUT L 178, 6.7.2011, s. 1 . ( 6 ) EGT L 217, 5.8.1998, s. 18 . BILAGA I Ekodesignkrav 1. DEFINITIONER SOM ÄR TILLÄMPLIGA I BILAGORNA 1) reversibel luftkonditioneringsapparat: en luftkonditioneringsapparat som både kan avge kyla och värme. 2) standardförhållanden: den kombination av innetemperatur (T in ) och utetemperatur (T j ) som beskriver driftsförhållandena vid bestämning av, ljudeffektnivå, nominell kapacitet, nominellt luftflöde, nominell köldfaktor (EER rated ) och/eller nominell värmefaktor (COP rated ), enligt det som anges i tabell 2 i bilaga II. 3) innetemperatur (T in ): den torra innetemperaturen i grader Celsius (med den relativa fuktigheten angiven av motsvarande våttemperatur). 4) utetemperatur (T j ): den torra utetemperaturen i grader Celsius (med den relativa fuktigheten angiven av motsvarande våttemperatur). 5) nominell köldfaktor (EER rated – rated energy efficiency ratio): förhållandet mellan den deklarerade kapaciteten för kylning (kW) och nominell ineffekt för kylning (kW) hos en enhet i kylningsläge vid standardförhållanden. 6) nominell värmefaktor (COP rated – rated coefficient of performance): förhållandet mellan den deklarerade uppvärmningskapaciteten (kW) och nominell ineffekt för uppvärmning (kW) hos en enhet i uppvärmningsläge vid standardförhållanden. 7) global uppvärmningspotential (GWP – global warming potential): mått på hur mycket 1 kg av det köldmedium som används i ångkompressionscykeln uppskattas bidra till den globala uppvärmningen, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter över en tid på 100 år. De GWP-värden som avses kommer att vara de som anges i bilaga 1 i förordning (EG) nr 842/2006. För fluorerade köldmedier ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den tredje utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar ( 1 ) (2001 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod). För icke-fluorerade gaser är GWP-värdena de som offentliggjorts i den första IPPC-utvärderingen ( 2 ) under en 100-årsperiod. GWP-värden för blandningar av köldmedier ska vara baserade på den formel som anges i bilaga I i förordning (EG) nr 842/2006. För köldmedier som inte ingår i ovannämnda hänvisningar ska IPCC UNEP 2010-rapport om kylning, luftkonditionering och värmepumpar från februari 2011, eller senare, användas som referens. 8) frånläge: en situation där luftkonditioneringsapparaten eller komfortfläkten är ansluten till nätet utan att utföra någon funktion. Som frånläge räknas också situationer där det endast finns såväl en indikation på frånläge som situationer där det endast finns funktioner avsedda att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG ( 3 ) . 9) standbyläge: en situation där utrustningen (luftkonditioneringsapparaten eller komfortfläkten) är ansluten till nätet och är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett, och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå under obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion och/eller visning av information eller status. 10) reaktiveringsfunktion: en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive aktivläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer eller ett villkor för att erhålla ytterligare funktioner, inklusive huvudfunktionen. 11) informations- eller statusmeny: en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockslag. 12) ljudeffektnivå: den A-vägda ljudeffektnivån (dB(A)) inne och/eller ute uppmätt vid standardförhållanden för kylning (eller uppvärmning om enheten inte har någon kylningsfunktion). 13) dimensionerande referensförhållanden: kombinationen av krav för dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt det som anges i tabell 3 i bilaga II. 14) dimensionerande referenstemperatur: utetemperaturen (°C) för kylning (T designc ) eller uppvärmning (T designh ) enligt det som anges i tabell 3 i bilaga II, vid vilken faktorn för dellast ska vara lika med 1 och som varierar beroende på den berörda säsongen för kylning eller uppvärmning. 15) faktor för dellast (pl(T j )): förhållandet mellan utetemperaturen minus 16 °C och den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C, för kylning eller uppvärmning. 16) säsong: en av de fyra uppsättningar av driftsförhållanden (för fyra säsonger: en kylningssäsong och tre uppvärmningssäsonger: medel/kallare/varmare) som per bin-villkor beskriver kombinationen av utetemperaturer och det antal timmar med dessa temperaturer per säsong för vilken enheten deklareras vara lämplig för sitt ändamål. 17) bin-villkor (med index j): en kombination av utetemperatur (T j ) och bin-timmar (h j ), enligt det som anges i tabell I i bilaga II. 18) bin-timmar: antalet timmar per säsong (h j ) som utetemperaturen inträffar per bin-villkor, enligt det som anges i tabell I i bilaga II. 19) säsongsköldfaktor (SEER – Seasonal Energi Efficiency Ratio): enhetens totala energieffektivitet över hela kylningssäsongen, beräknad som förhållandet mellan årligt referenskylningsbehov och årlig elförbrukning för kylning. 20) årligt referenskylningsbehov (Q C ): det referenskylningsbehov (kWh/a) som ska användas som bas för beräkning av säsongsköldfaktorn och som beräknas som produkten av dimensionerande last för kylning (P designc ) och ekvivalenta aktivlägestimmar för kylning (H CE ). 21) ekvivalenta aktivlägestimmar för kylning (H CE ): det förmodade antalet timmar per år (h/a) under vilka enheten måste uppfylla den dimensionerande lasten för kylning (P designc ) för att uppfylla det årliga referenskylningsbehovet enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II. 22) årlig elförbrukning för kylning (Q CE ): den elförbrukning (kWh/a) som motsvarar det årliga referenskylningsbehovet och som beräknas som förhållandet mellan det årliga referenskylningsbehovet och aktivlägets säsongsköldfaktor (SEER on ) och enhetens elförbrukning vid termostatfrånläge, standbyläge, frånläge och vevhusvärmarläge under kylningssäsongen. 23) aktivlägets säsongsköldfaktor (SEER on ): enhetens genomsnittliga köldfaktor i kylningsfunktionens aktivläge, som konstrueras utifrån faktorn för dellast och bin-specifik köldfaktor (EER bin (T j )) och viktas med antalet bin-timmar då bin-villkor inträffar. 24) dellast: kylningslasten (Pc(T j )) eller uppvärmningslasten (Ph(T j )) (kW) vid en specifik utetemperatur T j , beräknad som dimensionerande last multiplicerad med faktorn för dellast. 25) bin-specifik köldfaktor (EER bin (T j )): den köldfaktor som är specifik för varje bin-villkor j med utetemperaturen T j under en säsong, härledd från dellast, deklarerad kapacitet och deklarerad köldfaktor (EER d (T j )) för angivna bin-villkor (j) och beräknad för övriga bin-villkor genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med tomgångsförluster. 26) säsongsvärmekoefficient (SCOP): enhetens övergripande värmekoefficient för hela den avsedda uppvärmningssäsongen (SCOP-värdet hör samman med en avsedd uppvärmningssäsong), beräknad som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och den årliga elförbrukningen för uppvärmning. 27) årligt referensuppvärmningsbehov (Q H ): det referensuppvärmningsbehov (kWh/a) som hör samman med en viss uppvärmningssäsong och som ska användas som bas för beräkning av säsongsvärmefaktorn och som beräknas som produkten av dimensionerande last för uppvärmning (P designh ) och säsongens ekvivalenta aktivlägestimmar för uppvärmning (H HE ). 28) ekvivalenta aktivlägestimmar för uppvärmning (H HE ): det förmodade antalet timmar per år (h/a) under vilka enheten måste uppfylla den dimensionerande lasten för uppvärmning (P designh ) för att uppfylla det årliga referensuppvärmningsbehovet enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II. 29) årlig elförbrukning för uppvärmning (Q HE ): den elförbrukning (kWh/a) som krävs för att uppfylla det årliga referensuppvärmningsbehovet och som hör samman med en avsedd uppvärmningssäsong, och som beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och aktivlägets säsongsvärmefaktor (SCOP on ) och enhetens elförbrukning för termostatfrånläge, standbyläge, frånläge och vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen. 30) aktivlägets säsongsvärmefaktor (SCOP on ): enhetens genomsnittliga värmefaktor i påläge för den avsedda uppvärmningssäsongen, beräknad utifrån dellast, kapaciteten hos elektrisk backupvärmare (där sådan behövs) och bin-villkorsspecifik värmekoefficient (COP bin (T j ) och viktad med de bin-timmar då bin-villkoret inträffar. 31) kapacitet hos elektrisk backupvärmare (el bu (T j )): uppvärmningskapaciteten (kW) hos en faktisk eller antagen elektrisk backupvärmare med värmefaktorn 1 som kompletterar den deklarerade uppvärmningskapaciteten (P dh (T j )) för att enheten ska klara av dellasten för uppvärmning (P h (T j )) i fall där P dh (T j ) är mindre än P h (T j ), för utetemperaturen (T j ). 32) bin-villkorsspecifik värmefaktor (COP bin (T j )): den värmefaktor som är specifik för varje bin-villkor j med utetemperaturen T j under en säsong, härledd från dellast, deklarerad kapacitet och deklarerad värmefaktor (COP d (T j )) för angivna bin-villkor (j) och beräknad för övriga bin-villkor genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med tomgångsförluster. 33) deklarerad kapacitet (kW): kapaciteten hos enhetens ångkompressionscykel för kylning (P dc (T j )) eller uppvärmning (P dh (T j )) sammanhörande med en utetemperatur T j och innetemperatur (T in ), enligt deklaration från tillverkaren. 34) driftsvärde ((m 3 /min)/W): för komfortfläktar kvoten mellan fläktens maximala flöde (m 3 /min) och fläktens driveffekt (W). 35) kapacitetskontroll: enhetens förmåga att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet. En enhet ska betecknas med ”fast” om den inte kan ändra sitt volymetriska flöde, ”stegvis” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på högst två steg och ”variabel” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på tre eller flera steg. 36) funktion: indikerar om enheten klarar kylning av inneluft, uppvärmning av inneluft eller båda. 37) dimensionerande last: den deklarerade kylningslasten (Pdesignc) och/eller den deklarerade uppvärmningslasten (P designh ) (kW) vid dimensionerande referenstemperatur, där P designc vid kylningsläge är samma som den deklarerade kylningskapaciteten vid T j lika med T designc , P designh vid uppvärmningsläge är samma som dellasten vid T j lika med T designh . 38) deklarerad värmefaktor (EER d (T j )): värmefaktorn vid ett begränsat antal angivna bin-villkor (j) med utetemperatur (T j ), enligt deklaration från tillverkaren. 39) deklarerad köldfaktor (COP d (T j )): köldfaktorn vid ett begränsat antal angivna bin-villkor (j) med utetemperatur (T j ), enligt deklaration från tillverkaren. 40) bivalenttemperatur (T biv ): den utetemperatur (T j ) (°C) vid vilken, enligt tillverkarens deklaration, den deklarerade kapaciteten för uppvärmning är lika med dellasten, vilket innebär att om temperaturen sjunker under denna temperatur måste den deklarerade kapaciteten kompletteras med kapaciteten hos elektrisk backupvärmare för att enheten ska klara dellasten för uppvärmning. 41) gränstemperatur för drift (T ol ): den utetemperatur (°C) under vilken, enligt tillverkarens deklaration, luftkonditioneringsapparaten inte klarar uppvärmning. Vid lägre temperaturer än denna temperatur är den deklarerade kapaciteten lika med noll. 42) effekt testcykel (kW): det (tidsvägda) medelvärdet av den deklarerade effekten under testcykeln för kylning (P cycc ) eller uppvärmning (P cych ). 43) testcykelns köldfaktor (EERcyc): den genomsnittliga köldfaktorn över testcykeln (kompressorn slår på och av) beräknad som förhållandet mellan den integrerade kylningskapaciteten över testcykeln (kWh) och den integrerade elektriska ineffekten över samma testcykel (kWh). 44) testcykelns värmefaktor (COPcyc): den genomsnittliga värmefaktorn över testcykeln (kompressorn slår på och av) beräknad som förhållandet mellan den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet (kWh) och den integrerade elektriska ineffekten över samma testcykel (kWh). 45) tomgångsförluster: mått på effektivitetsförlust på grund av cykeln (kompressorn slår på och av i aktivläge), som fastställs för kylning (C dc ) respektive uppvärmning (C dh ) eller som sätts till standardvärdet 0,25. 46) aktivläge: det läge som motsvarar timmarna med kylnings- eller uppvärmningslast från byggnaden och där enhetens kylnings- eller uppvärmningsfunktion är aktiverad. Detta läge kan inbegripa en på/av-cykel för att nå eller upprätthålla önskad innetemperatur. 47) termostatfrånläge: ett läge som motsvarar timmarna utan kylnings- eller uppvärmningslast och där enhetens kylnings- eller uppvärmningsfunktion är påslagen men enheten inte är aktiv eftersom det inte finns någon kylnings- eller uppvärmningslast. Detta läge är därför relaterat till utetemperaturer och inte till inomhuslaster. Cykler med på/av i aktivläge räknas inte som termostatfrånläge. 48) läge med drift med vevhusvärmare: en situation där enheten har aktiverat en värmare för att undvika migrering av köldmedium till kompressorn för att begränsa köldmediets koncentration i oljan vid kompressorstart. 49) effektförbrukning i termostatfrånläge (P TO ): enhetens effektförbrukning (kW) medan den är i termostatfrånläge. 50) effektförbrukning i standbyläge (P SB ): enhetens effektförbrukning (kW) när den är i standbyläge. 51) effektförbrukning i frånläge (P OFF ): enhetens effektförbrukning (kW) när den är i frånläge. 52) effektförbrukning i vevhusvärmarläge (P CK ): enhetens effektförbrukning (kW) när den är i ett läge med drift med vevhusvärmare. 53) drifttimmar i termostatfrånläge (H TO ): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i termostatfrånläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion. 54) drifttimmar i standbyläge (H SB ): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i standbyläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion. 55) drifttimmar i frånläge (H OFF ): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i frånläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion. 56) drifttimmar i vevhusvärmarläge (H CK ): antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i läge med drift med vevhusvärmare och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion. 57) nominellt luftflöde: luftflödet (m 3 /h) uppmätt vid inomhus- och/eller utomhusenheternas luftutsläpp (om tillämpligt) vid standardförhållanden för kylning (eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion). 58) nominell ingångseffekt för kylning (P EER ): enhetens ineffekt när den kyler vid standardförhållanden. 59) nominell ineffekt för uppvärmning (P COP ): enhetens ineffekt när den värmer vid standardförhållanden. 60) elförbrukning för enhetsaggregat med en eller två kanaler (Q SD respektive Q DD ): elförbrukningen för luftkonditioneringsapparater som är enhetsaggregat med en eller två kanaler vid kylnings- och/eller uppvärmningsläge (beroende på vilket som är relevant). (Mäts för apparater med en kanal i kWh/h och för apparater med två kanaler i kWh/a.) 61) kapacitetsgrad: förhållandet mellan den totala deklarerade kylnings- eller uppvärmningskapaciteten hos alla inomhusenheter i drift och den deklarerade kylnings- eller uppvärmningskapaciteten hos utomhusenheterna vid standardförhållanden. 62) fläktens maximala flöde (F): en komfortfläkts luftflöde (m 3 /min) när den är ställd på maximum, uppmätt vid fläktens utflöde med eventuell oscillationsfunktion avstängd. 63) oscillationsfunktion: funktion som gör att komfortfläkten automatiskt kan variera luftflödets vinkel när fläkten är i drift. 64) fläktens ljudeffektnivå: A-viktad ljudeffektnivå för en komfortfläkt när den är ställd på maximalt flöde, uppmätt vid utloppssidan. 65) fläktens antal timmar i aktivläge (H CE ): antalet timmar (h/a) som komfortfläkten antas tillhandahålla maximalt flöde, enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II. 2. MINIMIKRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET, HÖGSTA EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE OCH STANDBYLÄGE OCH KRAV PÅ HÖGSTA LJUDEFFEKTNIVÅ a) Från och med den 1 januari 2013 ska enhetsaggregat med en eller två kanaler uppfylla de krav som anges i tabellerna 1–3, beräknat enligt bilaga II. Enhetsaggregat med en eller två kanaler och komfortfläktar ska uppfylla kraven på standbyläge och frånläge enligt tabell 2. Minimikraven på energieffektivitet och högsta ljudeffekt ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II. Tabell 1 Minimikrav på energieffektivitet Enhetsaggregat med två kanaler Enhetsaggregat med en kanal EER rated COP rated EER rated COP rated Om köldmediets GWP > 150 2,40 2,36 2,40 1,80 Om köldmediets GWP < 150 2,16 2,12 2,16 1,62 Tabell 2 Krav på högsta effektförbrukning i frånläge och standbyläge för enhetsaggregat med en eller två kanaler Frånläge Effektförbrukningen för varje frånläge ska inte överstiga 1,00 W. Standbyläge Effektförbrukningen i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 1,00 W. Effektförbrukningen i varje situation med enbart visning av information eller status eller varje situation med enbart en kombination av reaktiveringsfunktion och visning av information eller status, ska inte överstiga 2,00 W. Möjlighet till standby- och/eller frånläge Apparaten ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, ha möjlighet till frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när apparaten är ansluten till nätet. Tabell 3 Krav på högsta ljudeffektnivå Ljudeffektnivå inomhus i dB(A) 65 b) Från och med den 1 januari 2013 ska luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, uppfylla minimikraven på energieffektivitet och högsta ljudeffektnivå enligt tabellerna 4 och 5, beräknat enligt bilaga II. Kraven på energieffektivitet ska tillämpas med beaktande av de dimensionerande referensförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga II, med användning av genomsnittlig uppvärmningssäsong där detta är tillämpligt. Kraven på ljudeffekt ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II. Tabell 4 Minimikrav på energieffektivitet Säsongsköldfaktor (SEER) Säsongsvärmefaktor (SCOP) (genomsnittlig uppvärmningssäsong) Om köldmediets GWP > 150 3,60 3,40 Om köldmediets GWP < 150 3,24 3,06 Tabell 5 Krav på högsta ljudeffektnivå Nominell kapacitet ≤ 6 kW 6 < Nominell kapacitet ≤ 12 kW Ljudeffektnivå inomhus i dB(A) Ljudeffektnivå utomhus i dB(A) Ljudeffektnivå inomhus i dB(A) Ljudeffektnivå utomhus i dB(A) 60 65 65 70 c) Från och med den 1 januari 2014 ska luftkonditioneringsapparater uppfylla de krav som anges i tabell 6, beräknat enligt bilaga II. Kraven på energieffektivitet för luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska relatera till de dimensionerande referensförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga II med användning av genomsnittlig uppvärmningssäsong, där detta är tillämpligt. Kraven på lägsta energieffektivitet för enhetsaggregat med en eller två kanaler ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II. Tabell 6 Minimikrav på energieffektivitet Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler Enhetsaggregat med två kanaler Enhetsaggregat med en kanal Säsongsköldfaktor (SEER) Säsongsvärmefaktor (SCOP) (uppvärmningssäsong: genomsnitt EER rated COP rated EER rated COP rated Om köldmediets GWP > 150 för < 6 kW 4,60 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04 Om köldmediets GWP ≤ 150 för < 6 kW 4,14 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84 Om köldmediets GWP > 150 för 6–12 kW 4,30 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04 Om köldmediets GWP ≤ 150 för 6–12 kW 3,87 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84 d) Från och med den 1 januari 2014 ska enhetsaggregat med en eller två kanaler uppfylla de krav som anges i tabell 7, beräknat enligt bilaga II. Tabell 7 Krav på högsta effektförbrukning i frånläge och standbyläge Frånläge Effektförbrukningen i varje frånläge ska inte överstiga 0,50 W. Standbyläge Effektförbrukning i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 0,50 W. Effektförbrukningen i varje situation med enbart visning av information eller status eller varje situation med enbart en kombination av reaktiveringsfunktion och visning av information eller status, ska inte överstiga 1,00 W. Möjlighet till standby- och/eller frånläge Apparaten ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, ha möjlighet till frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när apparaten är ansluten till nätet. Energistyrning När apparaten inte utför sin huvudsakliga funktion eller när andra energianvändande produkter inte är beroende av utrustningens funktion, ska apparaten, utom om detta är olämpligt för den avsedda användningen, ge möjlighet till en energistyrningsfunktion eller en liknande funktion som efter så kort tid som möjligt med tanke på apparatens avsedda användning automatiskt kopplar över till — standbyläge, eller — frånläge, eller — något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för effektförbrukning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till nätet. Funktionen för energistyrning ska aktiveras före leverans. 3. KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION a) Från och med den 1 januari 2013 ska den information som anges nedan och som har beräknats enligt bilaga II tillhandahållas i) i produktens tekniska dokumentation, ii) på öppna webbplatser tillhörande tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar. b) Tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar ska på begäran förse laboratorierna som gör marknadsövervakningskontroller med nödvändig information om de inställningar som tillämpas vid bestämning av deklarerad kapacitet , SEER/EER , SCOP/COP och driftsvärde och ange var sådan information kan fås. c) Informationskrav för luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler. Tabell 1 Informationskrav ( 4 ) (Antalet decimaler i rutan indikerar rapporteringens precisionsgrad) Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller: Funktion (ange befintliga funktioner)) Om funktionen omfattar uppvärmning: Ange den uppvärmningssäsong som informationen gäller. De angivna värdena ska relatera till en viss uppvärmningssäsong. Uppvärmningssäsongen ”Genomsnitt” måste ingå. Kylning J/N Genomsnitt (obligatorisk) J/N Uppvärmning J/N Varmare (om tillämpligt) J/N Kallare (om tillämpligt) J/N Punkt Symbol Värde Enhet Punkt Symbol Värde Enhet Dimensionerande last Säsongseffektivitet Kylning P designc x,x kW Kylning Säsongsköldfaktor (SEER) x,x — Uppvärmning/genomsnitt P designh x,x kW Uppvärmning/genomsnitt SCOP/A x,x — Uppvärmning/varmare P designh x,x kW Uppvärmning/varmare SCOP/W x,x — Uppvärmning/kallare P designh x,x kW Uppvärmning/kallare SCOP/C x,x — Deklarerad kapacitet ( 5 ) för kylning, vid innetemperaturen 27 (19) °C och utetemperaturen T j Deklarerad köldfaktor ( 5 ) , vid innetemperaturen 27 (19) °C och utetemperaturen T j T j = 35 °C P dc x,x kW T j = 35 °C EER d x,x — T j = 30 °C P dc x,x kW T j = 30 °C EER d x,x — T j = 25 °C P dc x,x kW T j = 25 °C EER d x,x — T j = 20 °C P dc x,x kW T j = 20 °C EER d x,x — Deklarerad kapacitet ( 5 ) för uppvärmning/genomsnittlig säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j Deklarerad värmefaktor ( 5 ) /genomsnittlig säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j T j = – 7 °C P dh x,x kW T j = – 7 °C COP d x,x — T j = 2 °C P dh x,x kW T j = 2 °C COP d x,x — T j = 7 °C P dh x,x kW T j = 7 °C COP d x,x — T j = 12 °C P dh x,x kW T j = 12 °C COP d x,x — T j = bivalenttemperatur P dh x,x kW T j = bivalenttemperatur COP d x,x — T j = driftsgräns P dh x,x kW T j = driftsgräns COP d x,x — Deklarerad kapacitet ( 5 ) för uppvärmning/varmare säsong, vid innetemperaturen20 °C och utetemperaturen T j Deklarerad värmefaktor ( 5 ) /varmare säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j T j = 2 °C P dh x,x kW T j = 2 °C COP d x,x — T j = 7 °C P dh x,x kW T j = 7 °C COP d x,x — T j = 12 °C P dh x,x kW T j = 12 °C COP d x,x — T j = bivalenttemperatur P dh x,x kW T j = bivalenttemperatur COP d x,x — T j = driftsgräns P dh x,x kW T j = driftsgräns COP d x,x — Deklarerad kapacitet ( 5 ) för uppvärmning/kallare säsong, vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen T j Deklarerad värmefaktor ( 5 ) /kallare säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j T j = – 7 °C P dh x,x kW T j = – 7 °C COP d x,x — T j = 2 °C P dh x,x kW T j = 2 °C COP d x,x — T j = 7 °C P dh x,x kW T j = 7 °C COP d x,x — T j = 12 °C P dh x,x kW T j = 12 °C COP d x,x — T j = bivalenttemperatur P dh x,x kW T j = bivalenttemperatur COP d x,x — T j = driftsgräns P dh x,x kW T j = driftsgräns COP d x,x — T j = – 15 °C P dh x,x kW T j = – 15 °C COP d x,x — Bivalenttemperatur Gränstemperatur för drift Uppvärmning/genomsnitt T biv x °C Uppvärmning/genomsnitt T ol x °C Uppvärmning/varmare T biv x °C Uppvärmning/varmare T ol x °C Uppvärmning/kallare T biv x °C Uppvärmning/kallare T ol x °C Cykelintervallets kapacitet Cykelintervallets verkningsgrad För kylning P cycc x,x kW För kylning EER cyc x,x — För uppvärmning P cych x,x kW För uppvärmning COP cyc x,x — Tomgångsförluster kylning ( 6 ) C dc x,x — Tomgångsförluster uppvärmning ( 6 ) C dh x,x — Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge Årlig elförbrukning Frånläge P OFF x,x kW Kylning Q CE x kWh/a Standbyläge P SB x,x kW Uppvärmning/genomsnitt Q HE x kWh/a Termostatfrånläge P TO x,x kW Uppvärmning/varmare Q HE x kWh/a Vevhusvärmarläge P CK x,x kW Uppvärmning/kallare Q HE x kWh/a Kapacitetskontroll (ange ett av de tre alternativen) Övrigt Fast J/N Ljudeffektnivå (inomhus/utomhus) L WA x,x / x,x dB(A) Stegvis J/N Global uppvärmningspotential GWP x kg CO 2 -ekv. Variabel J/N Nominellt luftflöde (inne/ute) — x/x m 3 /h Kontaktuppgifter för att få mer information Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant. Tillverkaren ska lämna informationen enligt tabell 1 i produktens tekniska dokumentation i den mån uppgifterna är relevanta för produktens funktion. Om en enhets kapacitetskontroll anges som ”stegvis” ska det högsta och lägsta värdet anges med snedstreck emellan (”högt/lågt”) i varje ruta under ”Deklarerad kapacitet”. d) Informationskrav för enhetsaggregat med en eller två kanaler. Enhetsaggregat med en kanal ska betecknas med ”apparat för lokal luftkonditionering” på förpackningar, i produktdokumentation och marknadsföringsmaterial i elektronisk form eller pappersform. Tillverkaren ska tillhandahålla den information som anges i tabell 2. Tabell 2 Informationskrav Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller (Fyll i efter behov) Beskrivning Symbol Värde Enhet Nominell kylningskapacitet P rated för kylning [x,x] kW Nominell uppvärmningskapacitet P rated för uppvärmning [x,x] kW Nominell ineffekt för kylning P EER [x,x] kW Nominell ineffekt för uppvärmning P COP [x,x] kW Nominell köldfaktor EER d [x,x] — Nominell värmefaktor CO Pd [x,x] — Effektförbrukning i termostatfrånläge P TO [x,x] W Effektförbrukning i standbyläge P SB [x,x] W Effektförbrukning för enhetsaggregat med en kanal (SD) eller två kanaler (DD) (ange separat för kylning och uppvärmning) DD Q DD DD [x] DD kWh/a SD Q SD SD [x,x] SD kWh/h Ljudeffektnivå L WA [x] dB(A) Global uppvärmningspotential GWP [x] kg CO 2 -ekv. Kontaktuppgifter för att få mer information Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant e) Informationskrav för komfortfläktar. Tillverkaren ska tillhandahålla den information som anges i tabell 3. Tabell 3 Informationskrav Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller (Fyll i efter behov) Beskrivning Symbol Värde Enhet Fläktens högsta flödeshastighet F [x,x] m 3 /min Fläktens ineffekt P [x,x] W Driftsvärde SV [x,x] (m 3 /min)/W Effektförbrukning i standbyläge P SB [x,x] W Fläktens ljudeffektnivå L WA [x] dB(A) Maximal lufthastighet c [x,x] m/s Standard som använts för mätning av driftsvärde (Ange hänvisning till den mätningsstandard som använts) Kontaktuppgifter för att få mer information Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant ( 1 ) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml ( 2 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990. ( 3 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 24 . ( 4 ) För multisplitapparater, ska uppgifter anges för kapacitetsfaktor 1. ( 5 ) För enheter med stegvis kapacitetskontroll deklareras två värden separerade med snedstreck (/) i varje ruta i sektionen ”Enhetens deklarerade kapacitet” och ”Enhetens deklarerade EER/COP”. ( 6 ) Om standardvärdet C d = 0,25 används krävs inga (resultat från) cykeltest. I annat fall krävs värde från testning av uppvärmnings- eller kylningscykeln. BILAGA II Mätningar och beräkningar 1. För efterlevnad och verifiering av efterlevnad av kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar göras med användning av de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller med användning av någon annan tillförlitlig, exakt och reproducerbar metod där man beaktar allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå vars resultat bedöms ha liten osäkerhet. De ska uppfylla alla av de nedan angivna tekniska parametrarna. 2. Vid bestämning av säsongvis energiförbrukning och säsongsköldfaktor (SEER) och säsongsvärmekoefficient (SCOP) ska följande beaktas: a) Europeiska kylnings- och uppvärmningssäsonger enligt tabell 1. b) Dimensionerande referensförhållanden enligt tabell 3. c) Elenergiförbrukning för alla relevanta driftlägen, med användning av de tidsperioder som anges i tabell 4. d) Tomgångsförlusternas effekter på energieffektiviteten till följd av på/av-cykler (om tillämpligt) beroende på typen av styrning av kylnings- och/eller uppvärmningskapaciteten. e) Korrigering av effektivitetens säsongskoefficienter i förhållanden där uppvärmningslasten är för stor för uppvärmningskapaciteten. f) Bidraget från en backupvärmare (om tillämpligt) i beräkningen av säsongseffektiviteten för en enhet i uppvärmningsläge. 3. I fall där informationen rörande en viss modell som är en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, ska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet (inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen). 4. Den nominella köldfaktorn (EER rated ), och där det är tillämpligt, den nominella värmefaktorn (COP rated ), för enhetsaggregat med en eller två kanaler ska fastställas vid de standardförhållanden som anges i tabell 2. 5. Beräkningen av säsongsvis elförbrukning för kylning (och/eller uppvärmning) ska göras med beaktande av elektrisk effektförbrukning för alla relevanta driftlägen som anges i tabell 3, med användning av drifttimmar, som anges i tabell 4. 6. Effektiviteten hos komfortfläktar ska fastställas på grundval av förhållandet mellan enhetens nominella luftflöde och enhetens nominella elektriska ineffekt. Tabell 1 Bin-villkor för kylnings- och uppvärmningssäsong (j = bin-index, Tj = utetemperatur, hj = timmar per år per bin-villkor) där ”db” = torr temperatur KYLNINGSSÄSONG j # Tj °C db hj h/år 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 Total-timmar 2 602 UPPVÄRMNINGSSÄSONG j # T j °C db hj h/år Medelvärde Varmare Kallare 1 till 8 – 30 till – 23 0 0 0 9 –22 0 0 1 10 –21 0 0 6 11 –20 0 0 13 12 –19 0 0 17 13 –18 0 0 19 14 –17 0 0 26 15 –16 0 0 39 16 –15 0 0 41 17 –14 0 0 35 18 –13 0 0 52 19 –12 0 0 37 20 –11 0 0 41 21 –10 1 0 43 22 –9 25 0 54 23 –8 23 0 90 24 –7 24 0 125 25 –6 27 0 169 26 –5 68 0 195 27 –4 91 0 278 28 –3 89 0 306 29 –2 165 0 454 30 –1 173 0 385 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Total-timmar 4 910 3 590 6 446 Tabell 2 Standardförhållanden, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes) Apparat Funktion Inneluftens temperatur (°C) Uteluftens temperatur (°C) Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en kanal Kylning 27 (19) 35 (24) Uppvärmning 20 (max. 15) 7 (6) Enhetsaggregat med en kanal Kylning 35 (24) 35 (24) ( 1 ) Uppvärmning 20 (12) 20 (12) ( 1 ) Tabell 3 Dimensionerande referensförhållanden, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes) Funktion/säsong Inneluftens temperatur (°C) Uteluftens temperatur (°C) Bivalent-temperatur (°C) Gränstemperatur för drift (°C) Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol Kylning 27 (19) Tdesignc = 35 (24) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Uppvärmning/genomsnitt 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) max. 2 max. – 7 Uppvärmning/varmare Tdesignh = 2 (1) max. 7 max. 2 Uppvärmning/kallare Tdesignh = – 22 (– 23) max. – 7 max. – 15 Tabell 4 Drifttimmar per typ av apparat per funktionsläge att använda för beräkning av elförbrukning Typ av apparat/funktion (om tillämpligt) Enhet Uppvärmningssäsong Påläge Termostatfrånläge Standbyläge Frånläge Vevhusvärmarläge Kylning: H CE Uppvärmning: H HE H TO H SB H OFF H CK Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler Kylningsläge, om apparaten endast ger kylning h/år 350 221 2 142 5 088 7 760 Kylnings- och uppvärmningsläge, om apparaten ger båda Kylningsläge h/år 350 221 2 142 0 2 672 Uppvärmningsläge h/år Medelvärde 1 400 179 0 0 179 Varmare 1 400 755 0 0 755 Kallare 2 100 131 0 0 131 Uppvärmningsläge, om apparaten endast ger uppvärmning h/år Medelvärde 1 400 179 0 3 672 3 851 Varmare 1 400 755 0 4 345 4 476 Kallare 2 100 131 0 2 189 2 944 Enhetsaggregat med två kanaler Kylningsläge, om apparaten endast ger kylning h/60 min 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Kylnings- och uppvärmningsläge, om apparaten ger båda Kylningsläge h/60 min 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Uppvärmningsläge h/60 min 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Uppvärmningsläge, om apparaten endast ger uppvärmning h/60 min 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Enhetsaggregat med en kanal Kylningsläge h/60 min 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Uppvärmningsläge h/60 min 1 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt ( 1 ) För enhetsaggregat med en kanal matas kondensorn (evaporatorn) vid kylning (uppvärmning) inte med utomhusluft, utan med inomhusluft. BILAGA III Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda nedan beskrivna kontrollförfarande i fråga om de krav som anges i bilaga I. 1. Medlemsstatens myndigheter ska testa en enda enhet. 2. Luftkonditioneringsapparatens modell, utom för enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska anses uppfylla tillämpliga krav enligt bilaga I till denna förordning om säsongsköldfaktorn (SEER), eller för säsongsvärmekoefficienten (SCOP), om det är tillämpligt, inte understiger det deklarerade värdet minus 8 % av enhetens deklarerade kapacitet. SEER- och SCOP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II. En modell av enhetsaggregat med en eller två kanaler ska anses uppfylla kraven enligt bilaga I till denna förordning, enligt det som är tillämpligt, om resultaten för förhållandena vid standby- och frånläge inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 % och köldfaktorn (EER rated ) eller värmefaktorn (COP rated ), om det är tillämpligt, inte understiger det deklarerade värdet minus 10 %. SEER- och SCOP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II. Luftkonditioneringsapparatens modell ska anses uppfylla kraven enligt denna förordning, där det är tillämpligt, om den maximala ljudeffektnivån inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A). 3. Om resultatet från punkt 2 inte är tillfredsställande, ska marknadsövervakningsmyndigheten testa tre nya slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. 4. Luftkonditioneringsapparatens modell, utom för enhetsaggregat med en och två kanaler, ska anses uppfylla tillämpliga krav enligt bilaga I till denna förordning om genomsnittet för tre enheter för säsongsköldfaktorn (SEER) eller säsongsvärmefaktorn (SCOP) inte understiger det deklarerade värdet minus 8 % av enhetens deklarerade kapacitet. SEER- och SCOP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II. En modell av enhetsaggregat med en eller två kanaler ska anses uppfylla kraven enligt bilaga I till denna förordning, enligt det som är tillämpligt, om genomsnittet för resultaten av de tre enheterna från förhållanden vid standby- och frånläge inte överskrider gränsvärdena med mer än 10 % och genomsnittet för köldfaktorn (EER rated ) eller genomsnittet för värmefaktorn (COP rated ), om det är tillämpligt, inte understiger det deklarerade värdet minus 10 %. EER- och COP-värdena ska fastställas i enlighet med bilaga II. Luftkonditioneringsapparatens modell ska anses uppfylla kraven enligt denna förordning, där det är tillämpligt, om genomsnittet av den maximala ljudeffektnivån inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A). 5. Om resultaten från punkt 4 inte är tillfredsställande anses modellen inte uppfylla kraven enligt denna förordning. Vid kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska medlemsstaterna tillämpa de förfaranden som anges i bilaga II och de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller någon annan tillförlitlig, exakt och reproducerbar metod för beräkning och mätningar där man beaktar allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå. BILAGA IV Riktmärken När denna förordning träder i kraft anses bästa teknik på marknaden för luftkonditioneringsapparater när det gäller energiprestanda vara följande: Riktmärken för luftkonditioneringsapparater Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler Enhetsaggregat med två kanaler Enhetsaggregat med en kanal SEER SCOP EER COP EER COP 8,50 5,10 3,00 ( 1 ) 3,15 3,15 ( 1 ) 2,60 Riktmärke för GWP för det köldmedium som används i luftkonditioneringsapparaten är GWP ≤ 20. ( 1 ) På grundval av effektiviteten hos evaporatorkylda enhetsaggregat med en kanal.