L_2011090SV.01000801.xml 6.4.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning L 90/8 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 327/2011 av den 30 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter ( 1 ) , särskilt artikel 15.1, efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och av följande skäl: (1) Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för sådana energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, som har betydande miljöpåverkan och som har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader. (2) Enligt artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen om så är lämpligt, och efter att ha hört samrådsforumet, införa en genomförandeåtgärd för produkter som använder elmotorsystem i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2. (3) Motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW utgör en viktig del av olika slags ventilationsprodukter. Minimikraven på energieffektivitet för elmotorer fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer ( 2 ) , inbegripet elmotorer försedda med varvtalsregulatorer. Dessa krav gäller även motorer som ingår som komponenter i motordrivna fläktsystem. Många fläktar som omfattas av denna förordning används dock tillsammans med motorer som inte omfattas av förordning (EG) nr 640/2009. (4) Den totala elförbrukningen för fläktar som drivs av motorer med en ineffekt mellan 125 W och 500 W är 344 TWh per år och kommer att stiga till 560 TWh år 2020 om de nuvarande marknadstrenderna fortsätter i unionen. Det finns en potential för bättre kostnadseffektivitet genom bättre design som skulle leda till energibesparingar på upp till 34 TWh per år fram till 2020, vilket motsvarar 16 miljoner ton CO 2 -utsläpp. Av det följer att motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW räknas som en produkt för vilken krav på ekodesign ska fastställas. (5) Fläktar är ofta inbyggda i andra produkter, dvs. släpps inte ut separat på marknaden eller tas i drift i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2009/125/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG ( 3 ) . För att man ska kunna utnyttja så mycket som möjligt av potentialen för kostnadseffektiv energibesparing och underlätta genomdrivandet av åtgärden bör även sådana inbyggda fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW omfattas av bestämmelserna i denna förordning. (6) Många fläktar ingår i ventilationssystem i byggnader. I nationell lagstiftning som bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ( 4 ) kan strängare energieffektivitetskrav införas för sådana ventilationssystem, utgående från de beräknings- och mätmetoder som anges i denna förordning för fläktars effektivitet. (7) Kommissionen har genomfört en förberedande studie med en analys av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna rörande fläktar. Studien genomfördes i samarbete med berörda aktörer och intresserade parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts. Det fortsatta arbetet och nya samråd visade att räckvidden kunde utvidgas ytterligare, förutsatt att undantag infördes för vissa tillämpningar där kraven inte var relevanta. (8) Den förberedande studien visar att motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW släpps ut på unionens marknad i stora volymer och att den viktigaste miljöaspekten under alla faser av deras livscykel är deras energiförbrukning under användningsfasen. (9) Studien visar också att elförbrukningen vid drift är den enda betydande parametern för ekodesign för produkter enligt det som anges i direktiv 2009/125/EG. (10) Förbättringar av energieffektiviteten för motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör uppnås genom tillämpning av befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker som kan sänka de totala sammanlagda kostnaderna för anskaffning och drift. (11) Kraven på ekodesign bör harmonisera kraven på energieffektivitet för motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW i hela unionen, och därmed bidra till den inre marknadens funktion och till att förbättra dessa produkters miljöprestanda. (12) Små fläktar som (indirekt) drivs med elmotorer mellan 125 W och 3 kW och som främst tjänar andra syften omfattas inte. Exempelvis omfattas inte små fläktar som används för att kyla elmotorn i en motorsåg, även om motorsågen själv (som också driver fläkten) har en effekt över 125 W. (13) Tillverkarna bör få tillräckligt med tid för att förnya utformningen av produkterna och anpassa produktionslinjerna. Tidtabellen bör vara sådan att det inte uppstår problem med tillgången till motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW och att kostnaderna för tillverkarna, särskilt små och medelstora företag, beaktas samtidigt som man ser till att målen enligt denna förordning nås så snabbt som möjligt. (14) En översyn av denna förordning planeras senast fyra år efter dess ikraftträdande. Översynsförfarandet kan inledas tidigare om så motiveras av de uppgifter som kommissionen får in. Vid översynen bör man särskilt ta upp fastställandet av teknikoberoende krav, möjligheterna för användning av varvtalsreglerare samt nödvändigheten för antalet och omfånget av undantag, liksom införandet av fläktar med en ineffekt under 125 W. (15) Energieffektiviteten för motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör bestämmas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som bygger på allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå, inbegripet, i den mån sådana finns att tillgå, harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ( 5 ) . (16) Denna förordning bör leda till ökat inträde på marknaden av tekniker som begränsar miljöpåverkan av motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW under deras livscykel, vilket leder till en uppskattad minskning av den årliga elförbrukningen med 34 TWh fram till 2020 i jämförelse med om inga åtgärder vidtas. (17) Enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör i denna förordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. (18) För att underlätta kontrollerna av överensstämmelse bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG. (19) I syfte att ytterligare begränsa miljöpåverkan av motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör tillverkarna tillhandahålla uppgifter om demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter. (20) Riktmärken för nu tillgängliga fläkttyper med hög energieffektivitet bör identifieras. Riktmärkena bör bidra till att säkerställa en allmänt tillgänglig och lättfattlig information, framför allt för små och medelstora företag och mikroföretag, vilket ytterligare kommer att underlätta integrationen av bästa designlösningar och underlätta utvecklandet av effektivare produkter för att minska energiförbrukningen. (21) De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde 1. I denna förordning fastställs krav på ekodesign för fläktar om släpps ut på marknaden eller tas i drift, inbegripet sådana som är integrerade i andra energirelaterade produkter som omfattas av direktiv 2009/125/EG. 2. Denna förordning ska inte tillämpas på fläktar som är integrerade i i) produkter med en enda elmotor med en effekt på högst 3 kW om fläkten är monterad på samma axel som den som driver produktens huvudfunktion, ii) torktumlare och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med en maximal ineffekt på ≤ 3 kW, iii) köksfläktar med en sammanlagd ineffekt < 280 W som kan hänföras till fläkten/fläktarna. 3. Denna förordning ska inte tillämpas på fläktar som är a) särskilt avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG ( 6 ) , b) enbart avsedda för nödbruk och kort användningstid, med hänsyn till brandskyddskraven i rådets direktiv 89/106/EG ( 7 ) , c) särskilt avsedda att användas i) a) där driftstemperaturen för den gas som flyttas överskrider 100 °C, b) där motorns omgivningstemperatur vid drift överskrider 65 °C, i det fall motorn som driver fläkten är placerad utanför gasflödet, ii) där årsmedeltemperaturen för den gas som flyttas och/eller motorns omgivningstemperatur vid drift underskrider – 40 °C, i det fall motorn är placerad utanför gasflödet, iii) med en spänningsmatning på > 1 000 V AC eller > 1 500 V DC, iv) i toxiska, mycket korrosiva eller lättantändliga miljöer eller i miljöer med abrasiva ämnen, d) utsläppta på marknaden före den 1 januari 2015 för att ersätta identiska fläktat som är integrerade i produkter som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2013, med undantag för att det på förpackningar, i produktinformationen och i den tekniska dokumentationen tydligt ska anges för a, b och c att fläkten endast får användas för de ändamål för vilka den är konstruerad och för d för vilken produkt/vilka produkter den är avsedd. Artikel 2 Definitioner Utöver definitionerna i direktiv 2009/125/EG ska följande definitioner gälla: 1. fläkt: en maskin med skovlar avsedd att upprätthålla ett kontinuerligt flöde av en gas, oftast luft, som passerar genom maskinen vars arbete per massenhet inte överskrider 25 kJ/kg och som är avsedd för användning med eller utrustad med en elmotor som driver fläkthjulet och vars ineffekt är mellan 125 W och 500 kW (≥ 125 W och ≤ 500 kW) vid optimal energieffektivitet, är en axialfläkt, radialfläkt, tvärströmsfläkt eller halvaxialfläkt, kan vara med eller utan motor när den släpps ut på marknaden eller tas i drift. 2. fläkthjul: den del av fläkten som tillför energi till gasflödet. 3. axialfläkt: en fläkt vars skovlar styr gasen i en riktning som är axiell med rotationsaxeln. Fläkten kan ha ett eller flera fläkthjul och luften får en tangentiell rörelse som skapas genom det (de) roterande fläkthjulet (fläkthjulen). En axialfläkt kan vara med eller utan en cylindrisk kåpa, inlopps- eller utloppsledskenor eller ha en panel eller ring med öppning. 4. inloppsledskenor: skenorna före fläkthjulet som styr gasströmmen mot fläkthjulet; de kan vara justerbara eller inte. 5. utloppsledskenor: skenorna efter fläkthjulet som styr gasströmmen från fläkthjulet och som kan vara justerbara eller inte. 6. panel med öppning: en panel med en öppning där fläkten sitter och som gör att fläkten kan fästas vid andra strukturer. 7. ring med öppning: en ring med en öppning där fläkten sitter och som gör att fläkten kan fästas vid andra strukturer. 8. radialfläkt: en fläkt där gasen kommer in i fläkthjulet (fläkthjulen) främst i axiell riktning och lämnar fläkthjulet i en riktning som är vinkelrät mot axeln. Fläkthjulet kan ha ett eller två inlopp och kan vara med eller utan kåpa. 9. radialfläkt med raka radiella skovlar: en radialfläkt där fläkthjulets (fläkthjulens) skovlar vid periferin har en utåtriktning som är radiell i förhållande till rotationsaxeln. 10. radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar: en radialfläkt där fläkthjulets (fläkthjulens) skovlar vid periferin har en riktning som ligger framåt i förhållande till rotationsaxeln. 11. radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kåpa: en radialfläkt utan kåpa vars fläkthjuls skovlar vid periferin har en riktning som ligger bakåt i förhållande till rotationsriktningen. 12. kåpa: ett hölje runt fläkthjulet som styr gasströmmen till, genom och från fläkthjulet. 13. radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kåpa: en radialfläkt med kåpa vars fläkthjuls skovlar vid periferin har en riktning som ligger bakåt i förhållande till rotationsriktningen. 14. tvärströmsfläkt: en fläkt där gasströmmen genom fläkthjulet har en riktning som i huvudsak står i rät vinkel mot axeln både vid fläkthjulets inlopp och mot utloppet vid fläkthjulets periferi. 15. halvaxialfläkt: en fläkt där gasflödet genom fläkthjulet ligger mellan gasflödet i radial- och axialfläktar. 16. korttidsdrift: när en motor arbetar på en konstant belastning men inte tillräckligt länge för att nå temperaturjämvikt. 17. ventilationsfläkt: en fläkt som inte används i följande energirelaterade produkter: torktumlare och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med en maximal ineffekt på > 3 kW, inomhusenheter till hushållsutrustning för luftkonditionering och hushållsluftkonditioneringar för inomhusbruk, ≤ 12 kW maximal uteffefkt för luftkonditioneringen, IT-produkter. 18. specifik koefficient: stagnationstrycket uppmätt vid fläktens utlopp dividerat med stagnationstrycket vid fläktens inlopp när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. Artikel 3 Krav på ekodesign 1. Ekodesignkraven för fläktar anges i bilaga I. 2. Alla krav på fläktars energieffektivitet i bilaga I avsnitt 2 ska gälla i enlighet med följande tidtabell: a) Steg ett: Från och med den 1 januari 2013 ska ventilationsfläktar inte ha lägre målvärde för verkningsgraden än vad som anges i bilaga I avsnitt 2 tabell 1. b) Steg två: Från och med 1 januari 2015 ska inga fläktar ha lägre målvärde för verkningsgraden än vad som anges i bilaga I avsnitt 2 tabell 2. 3. Bestämmelserna om produktinformationskraven för fläktar och hur de måste anges är de som definieras i bilaga I avsnitt 3. Dessa krav ska gälla från 1 januari 2013. 4. Energieffektivitetskraven för fläktar i bilaga I avsnitt 2 ska inte gälla för fläktar som är avsedda att fungera a) med optimal energieffektivitet vid 8 000 varv per minut eller mer, b) i tillämpningar med en specifik koefficient över 1,11, c) som transportfläktar använda för transport av icke-gasformiga ämnen i industriprocesstillämpningar. 5. För fläktar med fler än ett användningsområde som kan användas både för ventilation under normala förhållanden och i nödsituationer under kort tid i enlighet med de brandsäkerhetsbestämmelser som ingår i direktiv 89/106/EG, ska värdena för de tillämpliga verkningsgraderna enligt bilaga I avsnitt 2 minskas med 10 % för tabell 1 och med 5 % för tabell 2. 6. Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och kalkyleras i enlighet med kraven i bilaga II. Artikel 4 Bedömning av överensstämmelse Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller ledningssystemet för bedömning av överensstämmelse enligt bilaga V till det direktivet. Artikel 5 Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska de använda det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga III till denna förordning. Artikel 6 Vägledande riktmärken De indikativa riktmärkena för fläktar med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV. Artikel 7 Översyn Kommissionen ska se över denna förordning senast fyra år efter ikraftträdandet och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign. I synnerhet ska man då bedöma huruvida det är möjligt att minska antalet fläkttyper för att förstärka konkurrensen i fråga om energieffektivitet hos fläktar med jämförbara funktioner. Vid översynen ska man också bedöma huruvida undantagens omfång kan minskas, till exempel vad gäller fläktar för flera användningsområden. Artikel 8 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning . Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2011. På kommissionens vägnar José Manuel BARROSO Ordförande ( 1 ) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10 . ( 2 ) EUT L 191, 23.7.2009, s. 26 . ( 3 ) EUT L 157, 9.6.2006, s. 24 . ( 4 ) EUT L 153, 18.6.2010, s. 13 . ( 5 ) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37 . ( 6 ) EGT L 100, 19.4.1994, s. 1 . ( 7 ) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12 . BILAGA I EKODESIGNKRAV FÖR FLÄKTAR 1. Definitioner som används i bilaga I 1. mätningskategori: ett test, en mätning eller användningsarrangemang som definierar inlopps- och utloppsförhållandena för den fläkt som testas. 2. mätningskategori A: ett arrangemang där fläkten mäts med fritt inlopp och utlopp. 3. mätningskategori B: ett arrangemang där fläkten mäts med fritt inlopp och en kanal fäst vid utloppet. 4. mätningskategori C: ett arrangemang där fläkten mäts med en kanal fäst vid inloppet och fritt utlopp. 5. mätningskategori D: ett arrangemang där fläkten mäts med kanal fäst vid inlopp och utlopp. 6. typ av verkningsgrad: bestäms enligt den energiform för frångasen som används vid beräkning av fläktens verkningsgrad, som kan vara statisk eller total, och där 7. statisk verkningsgrad: fläktens energieffektivitet baserad på mätningar av fläktens statiska tryck (p sf ). 8. fläktens statiska tryck (p sf ): fläktens totala tryck (pf) minus fläktens dynamiska tryck korrigerat med Mach-talet. 9. stagnationstryck: det tryck som uppmäts på en punkt i ett gasflöde om det skulle bringas i vila genom ett isenotropiskt förfarande. 10. dynamiskt tryck: det tryck som beräknas utifrån massflödet, den genomsnittliga gasdensiteten vid utloppet och fläktens utloppsyta. 11. Mach-tal: en korrektionsfaktor som tillämpas på det dynamiska trycket vid en punkt, definierat som stagnationstrycket minus det tryck som i förhållande till absolut nolltryck utövas på en punkt som är i vila i förhållande till omgivande gas dividerat med det dynamiska trycket. 12. total verkningsgrad: fläktens energieffektivitet baserad på mätningar av fläktens totala tryck (p f ). 13. fläktens totala tryck (p f ): skillnaden mellan stagnationstryck vid fläktens utlopp och stagnationstrycket vid fläktens inlopp. 14. verkningsgrad: en parameter vid beräkningen av målvärdet för energieffektivitet för en fläkt med specificerad ineffekt när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet (uttryckt som parametern N vid beräkning av fläktens energieffektivitet). 15. målvärdet för verkningsgrad (η målvärde ): minsta verkningsgrad, beräknad med tillämplig ekvation, som en fläkt måste uppnå för att uppfylla kraven; värdet grundar sig på fläktens ineffekt när den arbetar med optimal energieffektivitet och η målvärde är det resulterande värdet från tillämplig ekvation i avsnitt 3 i bilaga II, med användning av tillämpligt heltal N för verkningsgrad (tabellerna 2 och 2 i avsnitt 1 i bilaga I) och fläktens ineffekt P e(d) uttryckt i kW när den arbetar med optimal energieffektivitet. 16. varvtalsregulator: en elektronisk frekvensomformare som utgör en del av motorn och fläkten – eller som är ansluten så att dessa fungerar som ett enda system – som kontinuerligt anpassar den elenergi som tillförs elmotorn för att reglera motorns mekaniska uteffekt efter det vridmomentstal som gäller för belastningen som motorn driver, med undantag för spänningsregulatorer där endast inspänningen till motorn regleras. 17. totalverkningsgrad: antingen statisk verkningsgrad eller totalverkningsgrad, beroende på vilket som är tillämpligt. 2. Krav på verkningsgrad för fläktar Minimivärden på verkningsgrad för fläktar anges i tabellerna 1 och 2. Tabell 1 Minimivärden för energieffektivitet för fläktar, första steget fr.o.m. den 1 januari 2013 Typ av fläkt Mätnings- kategori (A–D) Typ av verkningsgrad (statisk eller total) Effektintervall P i kW Målvärde för verkningsgrad Verkningsgrad (N) Axialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 36 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 50 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N Radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar och radialfläkt med radiella skovlar A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 37 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 42 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kapsel A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 58 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kapsel A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 58 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 61 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N Halvaxialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 47 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 58 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N Tvärströmsfläkt B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N 13 10 < P ≤ 500 η målvärde = N Tabell 2 Minimivärden för energieffektivitet för fläktar, andra steget fr.o.m. den 1 januari 2015 Typ av fläkt Mätnings- kategori (A–D) Typ av verkningsgrad (statisk eller total) Effektintervall P i kW Målvärde för verkningsgrad Verkningsgrad (N) Axialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 40 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 58 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N Radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar och radialfläkt med radiella skovlar A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 44 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 49 10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kapsel A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 62 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kapsel A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 61 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 64 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N Halvaxialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 50 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 62 10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N Tvärströmsfläkt B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N 21 10 < P ≤ 500 η målvärde = N 3. Krav på produktinformation om fläktar 1. Den fläktinformation som anges i punkterna 2.1 till 2.14 ska vara synlig på/i a) den tekniska dokumentationen för fläkten, b) fritt tillgängliga webbplatser tillhörande fläkttillverkare. 2. Följande ska anges: 1. Totalverkningsgrad (η) avrundad till en decimalsiffra. 2. Mätningskategori som använts för att bestämma verkningsgraden (A–D). 3. Typ av verkningsgrad (statisk eller total). 4. Verkningsgrad när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. 5. Angivelse av om fläktens effektivitet har beräknats utifrån att det finns varvtalsregulator och i så fall huruvida denna är inbyggd i fläkten eller måste installeras med fläkten. 6. Tillverkningsår. 7. Tillverkarens namn eller varumärke, företagsregistreringsnummer och säte. 8. Produktens modellnummer. 9. Märkuteffekt(er) för motorn (kW), flöde och tryck vid optimal energieffektivitet. 10. Varv per minut när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. 11. Specifik koefficient. 12. Uppgifter som underlättar demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter. 13. Uppgifter som bidrar till att minimera miljöeffekterna och garantera optimal livslängd i fråga om fläktens installation, användning och underhåll. 14. Beskrivning av tilläggsdelar som används vid bestämning av fläktens energieffektivitet, t.ex. kanaler som inte beskrivs i mätningskategorin och som inte levereras med fläkten. 3. Informationen i den tekniska dokumentationen ska anges i samma ordning som i punkterna 2.1 till 2.14. Ordalydelsen behöver inte återges exakt. Informationen kan visas med diagram, figurer eller symboler i stället för text. 4. Den information som avses i punkterna 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 och 2.5 ska vara varaktigt märkt på eller nära fläktens märkplåt, och för punkt 2.5 måste en av de följande ordalydelserna användas för att indikera vad som är tillämpligt: — ”En varvtalsregulator måste installeras tillsammans med denna fläkt.” — ”Fläkten har inbyggd varvtalsregulator.” 5. Tillverkarna ska i bruksanvisningen tillhandahålla information om alla specifika försiktighetsåtgärder som måste vidtas när fläkten monteras, installeras eller underhålls. Om det i punkt 2.5 i produktinformationskraven anges att en varvtalsreglerare måste installeras tillsammans med fläkten ska tillverkarna tillhandahålla uppgifter om egenskaperna hos denna varvtalsreglerare för att garantera optimal användning efter montering. BILAGA II MÄTNINGAR OCH BERÄKNINGAR 1. Definitioner för bilaga II 1. inloppets luftflöde vid stagnationstryck (q): den gasvolym som passerar fläkten per tidsenhet (uttryckt som m 3 /s) beräknad på grundval av gasmassan som fläkten flyttar (uttryckt som kg/s) dividerat med gasens densitet vid fläktens inlopp (uttryckt som kg/m 3 ). 2. kompressibilitetsfaktor: ett dimensionslöst tal som beskriver den mängd kompressibilitet som gasströmmen utsätts för under testet; faktorn beräknas som kvoten mellan det mekaniska arbete som fläkten utövar på gasen och samma arbete som skulle utövas på en inkompressibel vätska vid samma massflöde, intagsdensitet och tryckförhållande, med beaktande av fläktens tryck som totalt tryck (k p ) eller statiskt tryck (k ps ). 3. k ps : kompressibilitetskoefficienten för beräkning av fläktens statiska gaseffekt. 4. k p : kompressibilitetskoefficienten för beräkning av fläktens totala gaseffekt. 5. färdigmonterad fläkt: färdig fläkt eller slutförd montering på platsen av en fläkt som innehåller alla element för att omvandla elenergi till gaseffekt utan att det behövs flera delar eller komponenter. 6. omonterad fläkt: fläktdelar, bestående av minst fläkthjulet, som behöver en eller flera externt tillförda komponenter för att kunna omvandla elenergi till gaseffekt. 7. direktdrift: ett drivsystem för en fläkt där fläkthjulet är kopplat till motoraxeln, antingen direkt eller med en koaxialkoppling, och där fläkthjulets hastighet är samma som motorns rotationshastighet. 8. transmission: ett drivsystem för en fläkt som inte är direktdrift enligt definitionen ovan. Sådana drivsystem kan omfatta transmission med remdrift, växellåda eller slirkoppling. 9. lågeffektdrift: transmission med en rem vars bredd är mindre än tre gånger remmens höjd eller någon annan form av transmission som inte är högeffektdrift. 10. högeffektdrift: transmission med en rem vars bredd är minst tre gånger remmens höjd, en rem med kuggar, eller med kuggväxlar. 2. Mätmetod När det gäller överensstämmelse med kraven i denna förordning och kontroll av att de uppfylls ska parametrarna nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som bygger på allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå som bedöms ge resultat med låg osäkerhet, inklusive metoder som återfinns i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning . 3. Beräkningsmetod Metoden för att beräkna energieffektiviteten för en specifik fläkt baserar sig på förhållandet mellan gasstyrkan och ineffekten till motorn, där gasstyrkan är produkten av gasvolymens strömningshastighet och tryckskillnaden över fläkten. Trycket är antingen statiskt tryck eller totalt tryck som är summan av statiskt och dynamiskt tryck beroende på mätning och typ av verkningsgrad. 3.1 För en fläkt som levereras färdigmonterad ska fläktens gaseffekt och ineffekt mätas när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. a) Om fläkten inte har varvtalsregulator ska den totala verkningsgraden beräknas med följande ekvation: η e = P u(s) / P e där: η e är den totala verkningsgraden, P u(s) är fläktens gasstyrka, bestämd enligt punkt 3.3 när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet, P e är effekten uppmätt vid elingången till fläktens motor när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. b) Om fläkten har varvtalsregulator ska den totala verkningsgraden beräknas med följande ekvation: η e = (P u(s) / P ed ) · C c där: η e är den totala verkningsgraden, P u(s) är fläktens gasstyrka, bestämd enligt punkt 3.3 när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet, P ed är effekten uppmätt vid elingången till fläktens varvtalsregulator när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet, C c är en kompensationsfaktor för delbelastning där — för en motor med varvtalsreglering och P ed ≥ 5 kW används C c = 1,04. — för en motor med varvtalsreglering och P ed < 5 kW är C c = – 0,03 ln(P ed ) + 1,088. 3.2 Om fläkten levereras omonterad beräknas den totala verkningsgraden när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet med följande ekvation: η e = η r · η m · η T · C m · C c där: η e är den totala verkningsgraden, η r är fläkthjulets verkningsgrad enligt P u(s) / P a , där P u(s) är fläktens luftstyrka när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet och enligt punkt 3.3 nedan, P a är fläktaxelns effekt när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet. η m är motorns nominella effekt enligt förordning (EG) nr 640/2009, där så är tillämpligt. Om motorn inte omfattas av förordning (EG) nr 640/2009 eller om ingen motor levereras ska ett standardvärde för η m beräknas för motorn enligt följande: — Om den ineffekt som rekommenderas Pe är ≥ 0,75 kW är η m = 0,000278*(x 3 ) – 0,019247*(x 2 ) + 0,104395*x + 0,809761 där x = Lg (P e ) och P e är enligt definitionen i 3.1 a. — Om den ineffekt för motorn som rekommenderas Pe är < 0,75 kW är η m = 0,1462*ln(P e ) + 0,8381 och P e är enligt definitionen i 3.1 a, där ineffekten P e som rekommenderas av fläktens tillverkare bör vara tillräcklig för att fläkten ska nå punkten för optimal energieffektivitet, med beaktande av transmissionssystemets förluster där så är tillämpligt. η T är verkningsgraden för drivsystemet och följande standardvärden ska användas: — För direktdrift används η T = 1,0. — Om transmissionen är en lågeffektdrift enligt definitionen i 9) och — P a ≥ 5 kW, ηT = 0,96 eller — 1 kW < P a < 5 kW, ηT = 0,0175 * P a + 0,8725 eller — P a ≤ 1 kW, η T = 0,89. — Om transmissionen är en högeffektdrift enligt definitionen i 10) och — P a ≥ 5 kW, η T = 0,98 — 1 kW < P a < 5 kW, η T = 0,01 * P a + 0,93 eller — P a ≤ 1 kW, η T = 0,94. C m är en kompensationsfaktor för matchningen av komponenter och ges värdet 0,9. C c är kompensationsfaktorn för delbelastning: — För en motor utan varvtalsreglering används C c = 1,0. — För en motor med varvtalsreglering och P ed ≥ 5 kW används C c = 1,04. — För en motor med varvtalsreglering och P ed < 5 kW är C c = – 0,03 ln(P ed ) + 1,088. 3.3 Fläktens gasstyrka P u(s) (kW) beräknas enligt testmetoden för den mätningskategori som fläkttillverkaren anger: a) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori A, används fläktens statiska gasstyrka P us från ekvationen P us = q · p sf · k ps . b) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori B, används fläktens gasstyrka P u från ekvationen P u = q · p f · k p . c) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori C, används fläktens statiska gasstyrka P us från ekvationen P us = q · p sf · k ps . d) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori D, används fläktens gasstyrka P u från ekvationen P u = q · p f · k p . 4. Metod för beräkning av verkningsgradens målvärde Målvärdet för energieffektiviteten för en fläkt i en given fläkttyp är den effektivitet som fläkten måste uppnå för att uppfylla kraven enligt denna förordning (uttryckt i hela procent). Målvärdet för energieffektivitet beräknas med formler som inbegriper ineffekten P e(d) och minimiverkningsgrad enligt definitionen i bilaga I. Hela effektområdet täcks av två formler: en formel för fläktar med ineffekt från 0,125 kW till högst 10 kW och en annan formel för fläktar ovanför 10 kW till högst 500 kW. Det finns tre serier av fläkttyper för vilka formler för energieffektivitet har utvecklats som motsvarar de olika fläkttypernas olika egenskaper: 4.1 Verkningsgradens målvärde för axialfläktar, radialfläktar med framåtböjda skovlar, och radialfläktar med radiella skovlar (med axialfläkt inuti) beräknas enligt ekvationerna nedan: Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW Effektområde P från 10 kW till 500 kW η målvärde = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N η målvärde = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N där ineffekten P är den elektriska ineffekten P e(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs. 4.2 Verkningsgradens målvärde för radialfläktar med bakåtböjda skovlar utan kåpa, radialfläktar med bakåtböjda skovlar med kåpa och halvaxialfläktar beräknas med nedan angivna ekvationer: Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW Effektområde P från 10 kW till 500 kW η målvärde = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N η målvärde = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N där ineffekten P är den elektriska ineffekten P e(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs. 4.3 Verkningsgradens målvärde för tvärströmsfläktar beräknas med följande ekvationer: Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW Effektområde P från 10 kW till 500 kW η målvärde = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N η målvärde = N där ineffekten P är den elektriska ineffekten P e(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs. 5. Hur man tillämpar verkningsgradens målvärde Den totala verkningsgrad η e som beräknas för fläkten enligt lämplig metod i avsnitt 3 i bilaga II måste vara minst samma som målvärdet η målvärde enligt energieffektivitetsgraden för att fläkten ska uppfylla minimikraven på verkningsgrad. BILAGA III KONTROLLFÖRFARANDE FÖR MARKNADSÖVERVAKNINGSÄNDAMÅL När den marknadsövervakning genomförs som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i bilaga I. 1. Medlemsstatens myndigheter ska testa en enda enhet. 2. Modellen anses vara i överensstämmelse med denna förordning om fläktens totalverkningsgrad (η e ) är minst lika med målvärdet för energieffektivitetsgrad multiplicerat med 0,9 beräknat med användning av formlerna i bilaga II (avsnitt 3) och tillämpliga verkningsgrader enligt bilaga I. 3. Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås: — För modeller som tillverkas i lägre antal än fem per år ska modellen anses inte överensstämma med denna förordning. — För modeller som tillverkas i antal över fem per år ska marknadsövervakningsmyndigheten slumpmässigt testa ytterligare tre exemplar. 4. Modellen ska anses vara i överensstämmelse med denna förordning om genomsnittet för totalverkningsgrad (η e ) för de tre enheterna som avses i punkt 3 är minst lika med målvärdet för energieffektivitetsgraden multiplicerat med 0,9 beräknat med användning av formlerna i bilaga II (avsnitt 3) och tillämpliga verkningsgrader enligt bilaga I. 5. Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås ska modellen inte anses följa denna förordning. BILAGA IV VÄGLEDANDE RIKTMÄRKEN SOM AVSES I ARTIKEL 6 Marknadens bästa tillgängliga teknik för fläktar vid tidpunkten för denna förordnings antagande beskrivs i tabell 1. Dessa värden kanske inte alltid kan uppnås i alla tillämpningar eller för hela det effektområde som omfattas av denna förordning. Tabell 1 Vägledande riktmärken för fläktar Typ av fläkt Mätningskategori (A–D) Typ av verkningsgrad (statisk eller total) Verkningsgrad Axialfläkt A, C Statisk 65 B, D Total 75 Radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar och radialfläkt med radiella skovlar A, C Statisk 62 B, D Total 65 Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kapsel A, C Statisk 70 Radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kapsel A, C Statisk 72 B, D Total 75 Halvaxialfläkt A, C Statisk 61 B, D Total 65 Tvärströmsfläkt B, D Total 32