Provinciale overheidsopdrachten. Ranst/Emblem. Campus Vesta. Plaatsing van een warmtepomp voor sanitair warm water voor de douches van het dienstengebouw. Ontwerp. Goedkeuring.

Goedgekeurd met 33 stemmen ja, bij 0 stemmen nee en bij 0 onthoudingen PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 16 februari 2023 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 3/4 Provinciale overheidsopdrachten. Ranst/Emblem. Campus Vesta. Plaatsing van een warmtepomp voor sanitair warm water voor de douches van het dienstengebouw. Ontwerp. Goedkeuring. Besluit goedgekeurd in de raad van 16 februari 2023 Bevoegdheid Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. Juridische context Artikel 41, §1, 2° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Feitelijke context en verantwoording Het departement Logistiek heeft een ontwerp gemaakt voor het plaatsen van een warmtepomp voor het sanitair warm water voor de douches van het dienstengebouw bij Campus Vesta te Emblem, Ranst, in samenwerking met nv Cenergie te Antwerpen, de ontwerper. Dit ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring. Voor de toekomstige uitbreiding van de kleedkamers van dienstengebouw 0032 wordt een CO² warmtepomp voorzien voor de productie van sanitair warm water (SWW). De buitenunit van de warmtepomp wordt op de binnenkoer geplaatst. De toevoer- en retourleidingen voor SWW worden ingegraven en lopen ondergronds naar de kruipkelder onder dienstengebouw 0032. Via de kruipkelder komen ze binnen in het huidige ‘persluchtlokaal’, dat leeg gemaakt wordt. In deze technische ruimte worden de warmtewisselaar en boilervaten geplaatst. De boilervaten worden eveneens aangesloten op de voorziene kring SWW uit de stookplaats op +01, als backup en voor piekvermogen. Vanuit de technische ruimte vertrekt de circulatieleiding in de kruipkelder tot halverwege gang 00.09, waar de leidingen voor de bestaande douches op het gelijkvloers worden aangesloten. Daarnaast wordt een aftakking voorzien waar de leidingen voor de toekomstige nieuwe installatie op de eerste verdieping kunnen aangesloten worden. De leidingen vanuit de bestaande technische ruimte in de kruipkelder zijn af te breken. De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast te stellen. Het ontwerp is digitaal beschikbaar. SDG-subdoelstelling 9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden bepalingen, zoals wederzijds overeengekomen Procedurele vormvereisten De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 26 januari 2023. Financiële aspecten In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor deze werken. De kostenraming van deze werken bedraagt 159.773,42 EUR + 9.586,41 EUR (6 % btw) = 169.359,83 EUR. BESLUIT: Enig artikel : De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het plaatsen van een warmtepomp voor het sanitair warm water voor de douches van het dienstengebouw bij Campus Vesta te Emblem, Ranst en stelt als wijze van gunnen van deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking vast.


Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's):
Betaalbare een duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Betaalbare een duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur

Subdoelen:
Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen
Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen