Tabiiy gaz yetkazib berish, transportirovka qilish, taqsimlash va sotishdagi yoʻqotishlarni aniqlash tartibi toʻgʻrisidagi yoʻriqnomani tasdiqlash haqida
(order, 2021-07-28)

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-maydagi PF-5059-son “Elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda isteʼmol qilish sohasida toʻlov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoniga muvofiq buyuraman: 1. Tabiiy gaz yetkazib berish, transportirovka qilish, taqsimlash va sotishdagi yoʻqotishlarni aniqlash tartibi toʻgʻrisidagi yoʻriqnoma ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 2. Mazkur buyruq rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi. Mazkur Yoʻriqnoma Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-maydagi PF-5059-sonli “Elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda isteʼmol qilish sohasida toʻlov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoniga muvofiq gaz yetkazib berish, transportirovka qilish, taqsimlash va sotishda tabiiy gaz sarfi va yoʻqotishlarni hisoblashning asosiy usullarini belgilaydi. 1. Mazkur Yoʻriqnoma tabiiy gazni magistral gaz transport tizimi orqali transportirovka qilishdagi ehtiyoj va texnologik yoʻqotishlar hamda tabiiy gaz yetkazib berish, taqsimlash va sotishdagi ehtiyoj va texnologik yoʻqotishlarga sarflanadigan gaz sarfini hisoblashni belgilaydi. 2. Gazdan oqilona foydalanish maqsadida, oʻz ehtiyojlari, texnologik ehtiyojlar va yoʻqotishlarga gaz sarfini rejalashtirishda, gazni hisobga olish priborlari yoʻqligi yoki nosozligida hamda gaz sarfi boʻyicha hisobotlarni yuritishda ushbu hujjatni qoʻllash majburiydir. magistral gaz quvuri (MGQ) — lupinglar, otvodlar, kompressor va gazni taqsimlash stansiyalaridan iborat, gazni tashish va isteʼmolchilarga yetkazish uchun moʻljallangan gaz quvuri. kompressor stansiyasi (KS) — magistral gaz quvurining gazni siqish (kompresslash) uchun moʻljallangan inshootlari majmuasi. kompressor sexi (KS) — magistral gaz quvuri orqali gazni rejalashtirilgan hajmda bosim ostida yetkazib berilishini taʼminlash maqsadida gazni tortib chiqaruvchi agregatlarga xizmat koʻrsatish uchun moʻljallangan sex. gazni taqsimlash stansiyasi (GTS) — magistral gaz quvurining isteʼmolchiga yetkazib berishdan avval gaz bosimini pasaytirish, tozalash, odorizatsiyalash va hisobga olish uchun moʻljallangan inshootlar majmuasi. oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar — gaz quvurlaridan foydalanish rejimi va uskunaning texnik koʻrsatkichlari bilan belgilanadigan, gazni tashishda texnologik jarayonlar uchun zarur tabiiy gazning sarflanishi. yoqilgʻi ehtiyojlari uchun gazning sarflanishi — gazni bosim ostida siqish (kompresslash) agregatlari uchun yoqilgʻi sifatida sarflanadigan tabiiy gaz hajmi. gazni texnologik ehtiyojlar uchun sarflanishi — magistral gaz quvuridan foydalanishning zarur rejimini taʼminlash boʻyicha boshqa texnologik operatsiyalarni oʻtkazish uchun zarur boʻlgan tabiiy gaz hajmi. gaz texnologik yoʻqotishlari — gaz tashishning belgilangan sxemasi va texnologiyasi bilan bogʻliq boʻlgan hamda texnologiya mukammallik darajasi, asbob-uskuna ahvoli va gaz sarfini pasaytirish boʻyicha chora-tadbirlarni oʻtkazilishi bilan belgilanadigan tabiiy gazning muqarrar yoʻqotishi. gazni yerostida saqlash omborlari (GESO) — tabiiy gazni yer ostida saqlash uchun moʻljallangan tabiiy joylar. yoqilgʻi gazning sarflanishining individual meʼyori — konkret rusumdagi uskuna uchun amaldagi ish rejimlariga nisbatan tabiiy gazning eng yuqori isteʼmol qilinishini tavsiflovchi, ilmiy va texnik asoslantirilgan tabiiy gazni sarflash meʼyori koʻrsatkichi. produvka (siqilgan gaz oqimi bilan tozalash) uchun gaz sarflanishi individual meʼyori — bosim farqi 0,98 MRa va oʻrtacha mutlaq harorat va bosim sharoitida, diametri 1400 mm dan ortiq boʻlmagan gaz quvurining bir kilometrini produvka qilish uchun gazning eng yuqori sarflanishini hisobga oladigan, ilmiy va texnik asoslantirilgan gazni sarflash meʼyori. gaz balansi — gaz manbalarini hamda gazning magistral gaz quvurlari tizimlari doirasida yetkazib berish boshlanish nuqtasidan tashishning eng yakuniy nuqtasiga qadar gaz harakatlanishini koʻrsatadigan gaz tashish yoʻnalishlarini tavsiflovchi koʻrsatkichlar tizimi. truboprovodlar tizimida gaz qoldiqlari oʻzgarishi — truboprovodlar tizimida hisob-kitob oyining boshi va oxiri uchun gaz zaxiralari koʻrsatkichlari oʻrtasidagi tafovut. hisob-kitob oyi — yilning gazni yetkazib berish va qabul qilish dalolatnomalari rasmiylashtirilishi hamda xoʻjalik yurituvchi subyektlar, uning tuzilmalari xoʻjalik faoliyati (tovar-transport ishi, gazni oʻz ehtiyojlariga sarflash va h.k.) baholanishi, shuningdek yetkazib beruvchi va isteʼmolchi oʻrtasida yetkazib berilgan gaz uchun oʻzaro hisob-kitoblar amalga oshirilishi shart boʻlgan oyi. gaz taʼminoti tashkiloti — 1,2 MRa gacha bosimdagi gaz tarmoqlarining egasi. tashkilot — tabiiy gazni magistral gaz transport tarmoqlari hamda bosimi 1,2 MRa gacha boʻlgan gaz tarmoqlari tizimiga xizmat koʻrsatuvchi tashkilot. gaz taʼminoti tizimi — gaz taʼminoti tarmoqlaridagi barcha gaz tarmoqlari, oʻlchov uzellari, berkituvchi-sozlovchi zulfinlar va boshqa qurilmalar. oʻlchov uzeli — gazning miqdorini hisobga olish, hamda uning koʻrsatkichlarini nazorat qilish va qayd etishni taʼminlovchi oʻlchash vositalari va moslamalar majmuasi. moslamalar (armatura) — gaz quvurlari, rezervuarlar, apparatlar, asboblarga oʻrnatilgan va ishchi muhitning oqimlarini boshqarish uchun moʻljallangan turli xil moslamalar. gaz tartiblash punkti (GTP) va gazni tartiblash qurilmasi (GTQ) — gazning bosimini pasaytirish va uni gaz taqsimlash tarmoqlarida belgilangan darajada ushlab turish uchun moʻljallangan texnologik qurilmalar. saqlagich-berkitish klapani (SBK) — sozlangan bosim meʼyoridan oʻzgarganda, gaz berilishini toʻxtatishni taʼminlovchi moslama. saqlagich-tashlash klapani (STK) — tarmoqdagi sozlangan gaz bosimini haddan ortiq koʻtarilib ketishidan himoyalashni taʼminlovchi moslama. yetkazuvchi gaz quvuri — kirish gaz quvuridan oldin, uzib qoʻyish moslamasigacha yoki yer ostidan binoga olib kirishda himoya gʻilofigacha, binodan tashqarida yotqizilgan yer osti va yer ustida joylashgan gaz quvuri. gaz bilan tozalash (produvka) — texnologik kommunikatsiyalar, gaz quvurlari va undagi qurilmalarni ishga tushirish, sozlash va ishlatishda, gazni tashqariga chiqarish svechasi orqali atmosferaga chiqarish bilan bajariladigan, doimiy bosim ostidagi tabiiy gaz bilan tozalash texnologik jarayoni. tashlash moslamasi (svecha) — gazni atmosferaga tartibli chiqarib tashlashni amalga oshirish uchun xizmat qiluvchi, kallakli vertikal quvur koʻrinishidagi, texnik moslama. tabiiy gazni chiqarib tashlash — sigʻim uskunalari,texnologik kommunikatsiyalar, gaz quvurlari qismlarini uskunani toʻxtatish yoki gaz quvurining qismini uzib qoʻyishda, gazni tashlash moslamasi “svecha” orqali atmosferaga birdaniga tashlash bilan boradigan, gazdan boʻshatish texnologik jarayoni. ishlatish ehtiyojlariga gazning sarfi — ishlatuvchi tashkilotga tegishli boʻlgan binolar va texnologik gaz uskunalari oʻrnatilgan imoratlarni isitish, issiq suv bilan taʼminlash va boshqa (laboratoriya, stend, mexanik-taʼmirlash ustaxonasi va poʻlatni kesish va ishlash)larga sarflanadigan gazning hajmi. texnologik ehtiyojlarga gazning sarfi — gaz taqsimlash tarmogʻi obyektlarini talab etilgan ish rejimini bir maromda ushlab turish boʻyicha majburiy texnologik (taʼmirlash-tiklash, sozlash-ishga tushirish va profilaktika) ishlarni olib borishda sarflanadigan gazning hajmi. avariya holatlarida gazning yoʻqotishlari — gaz quvurlari, uy ichidagi gaz quvurlari va uskunalarning shikastlanishida (korroziya natijasida hosil boʻlgan tirqishlar, uzilishlar, teshiklar orqali) shuningdek, gaz taʼminoti tizimidagi texnik qurilma va ulanmalarda ob-havoning keskin taʼsirida foydalanish jarayoni buzilishi bilan bogʻliq gaz qurilmalarining ishdan chiqishi yoki buzilishi natijasida gazning meʼyorlab boʻlmaydigan yoʻqotishlari. gazning mavhum yoʻqotishi — alohida tanlangan davr oraligʻida oxirgi isteʼmolchida oʻrnatilgan oʻlchov uskunasining konstruktiv xatoligi oqibatida, tarmoq operatori oʻlchov uskunasining xatoligi, gaz tarkibi oʻzgarish holatidagi oʻzgarishlarni hisobga olmaslik, GTPning saqlovchi-tashlash klapanlarini ishga tushishi, mikro yoriqlar va boshqa yuzaga kelgan yoʻqotishlarni gaz taqsimlash tarmoqlarining aniq hududlarida oʻtkazilgan monitoringlari natijasida aniqlanadigan, avvalgi hisob-kitoblarda aniqlanmagan gaz hajmi. hisobot davri — yetkazib berilgan gaz uchun, yetkazib beruvchi va isteʼmolchi oʻrtasidagi oʻzaro hisob-kitoblar amalga oshirilishi lozim boʻlgan yilning oyi. Mazkur hujjatda foydalanilgan qisqartmalar Yoʻriqnomaning 1-ilovasida keltirilgan. 3. Magistral gaz tashishning oʻz ehtiyojlari uchun gaz sarflanishi asosiy yoʻnalishlari: gazni yoqilgʻi ehtiyojlari uchun sarflash; gazni texnologik ehtiyojlar uchun sarflash. 4. Magistral gaz tashishning oʻz ehtiyojlari hamda texnologik yoʻqotishlari uchun gaz sarflanishi qismlari Yoʻriqnomaning 2-ilovasida keltirilgan. 5. Tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari uchun sarflashning alohida yoʻnalishlari boʻyicha individual meʼyorlarini aniqlash hisoblash-tahlil uslubi, hisoblash-statistik uslubi va oxirgi uch yil uchun hisobot maʼlumotlariga asoslanib, uskunaning pasport koʻrsatkichlari va turli foydalanish sharoitlarida haqiqiy gaz sarflanishi tajriba-statistik maʼlumotlaridan (Yoʻriqnomaning 3-ilovasidagi 1 — 8-jadvallar) foydalaniladi. 6. Yoqilgʻi va texnologik ehtiyojlar uchun gaz sarfini hisoblash 3-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. 7. Gazning texnologik yoʻqotishini hisoblash Yoʻriqnomaning 5-ilovasiga muvofiq amalga oshiriladi. 8. Changtutgichlar, filtr-separatorlarni tozalashda va gaz quvurlaridan porshen oʻtkazilishida toʻkilgan suyuqlik hajmini hisoblash Yoʻriqnomaning 7-ilovasiga muvofiq amalga oshiriladi. 9. Oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlarga gaz sarfini rejalashtirish va hisobini yuritish Yoʻriqnomaning 8-ilovasiga muvofiq amalga oshiriladi. 10. Magistral gaz quvurlari tizimlari doirasida tabiiy gazning yetkazib berilishi va taqsimlanishi solishtirma balansini shakllantirish, “Oʻztransgaz” AJ tarkibiga kiradigan tarkibiy tuzilmalar axborot bazasi negizida yaratiladi. 11. Magistral gaz quvurlari tizimlari orqali tabiiy gazning yetkazib berilishi va taqsimlanishi solishtirma balansi bevosita boʻysunuvi ostidagi tashkilotlarning, shuningdek, yer ostida saqlash stansiyalari boʻyicha gazning yetkazib berilishi va taqsimlanishi balanslari asosida tuziladi. Gaz transport tizimida gaz balansining matematik tenglamasi: bunda, Qp — tuzilgan yetkazib berish shartnomalariga muvofiq GTSga kelib tushgan gaz hajmi, 1×10 m3; Qotgeso — hisobot oyida GESO dan olib qoʻyilgan gaz hajmi, 1×10 m3; Qnost — hisobot oyi boshida GTSda qolgan gaz hajmi, 1×10 m3; Qr — isteʼmolchilarga, shu jumladan eksportga yetkazib berilgan gaz haji, 1×10 m3; Qzgeso — GESOga bosim ostida kiritilgan gaz hajmi, 1×10 m3; Qkost — GTSda hisobot oyi oxirida qolgan gaz hajmi, 1×10 m3; Qsn — oʻz ehtiyojlari Qtp — texnologik yoʻqotishlar Qras — hisobotdagi nuqsonlar hisobidan balansning daromad va xarajat qismi oʻrtasidagi tafovut. 12. Oʻz texnologik ehtiyojlari uchun sarflangan, hisob-kitob asboblari va mazkur tartibga muvofiq aniqlanadigan gaz hajmi, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda, Qttn — yoqilgʻi texnologik ehtiyojlarga sarflangan gaz hajmi, m3; Qptn — boshqa texnologik ehtiyojlarga sarflangan gaz hajmi, m3 . 13. Balansning kirim va chiqim qismi oʻrtasidagi tafovut yoʻl qoʻyilishi mumkin boʻlgan 1,5 % xatolik darajasidan ortib ketishi mumkin emas. 14. Agar tafovut 13-bandda koʻrsatib oʻtilgan yoʻl qoʻyish mumkin boʻlgan xatolik darajasidan oshmasa, gaz yetishmovchiligi tuzilmaning shu davrdagi sarf-xarajatlariga oʻtadi. 15. Agar tafovut yoʻl qoʻyish mumkin boʻlgan nuqson darajasidan ortib ketsa, gaz yetishmovchiligi aybdor shaxslar zimmasiga yuklanadi. Agar aybdor shaxslar aniqlanmasa yoki sud zararni ularning hisobidan undirishni rad etsa, gaz yetishmovchiligi boʻyicha zararlar tashkilotning moliyaviy natijalari hisobidan chiqariladi. 16. Gaz quvurlari gaz taqsimlash tizimining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Gaz quvurlari, ulardagi maksimal ishchi bosimga bogʻliq holda, quyidagilarga boʻlinadi: past bosim ostidagi (0,05∙105 Ra gacha yoki 0,05 kgf/cm2 gacha); oʻrtacha bosim ostidagi (0,05∙105 dan yuqori 3,0∙105 Ra gacha yoki 0,05 kgf/cm2dan yuqori 3,0 kgf/cm2 gacha); II kategoriya yuqori bosim ostidagi (3,0∙105 dan yuqori 6,0∙105 Ra gacha yoki 3,0 kgf/cm2 dan yuqori 6,0 kgf/cm2 gacha); I kategoriya yuqori bosim ostidagi (6,0∙105 dan yuqori 12,0∙105 Ra gacha yoki 6,0 kgf/cm2 dan yuqori 12,0 kgf/cm2 gacha). 17. Gaz quvurlarining asosiy tavsifi, uning materiali (metall yoki polietilen) ishlatishdagi ishchi koʻrsatkichlari (bosim, temperatura, tezlik) gazning maʼlum miqdorini oʻtishi uchun zarur boʻlgan, uning oʻtkazish qobiliyatini belgilovchi quvurlarning ichki diametri hisoblanadi. 18. Har xil bosim ostidagi gaz quvurlari, tarmoqdagi gaz bosimini tartibga solish uchun xizmat qiluvchi GTP va GTQ orqali oʻzaro bogʻlanadi. GTP va GTQlarida filtr, saqlagich-berkitish klapani (SBK), gaz bosimi tartiblagichi, saqlagich-tashlash klapani (STK), berkitish moslama (armatura)si, nazorat oʻlchash asboblari, zarur boʻlganda gaz sarfini hisobga olish asboblari oʻrnatish, hamda aylanma gaz quvurlari (baypaslar) boʻlishi koʻzda tutiladi. Aylanma gaz quvuri (baypas)da ketma-ket joylashgan ikki berkitish moslamasini oʻrnatish koʻzda tutiladi. 19. Tashkilot boʻyicha ishlatish va reglamentga asoslangan texnologik ehtiyojlar va yoʻqotishlarga gazning sarfi, Yoʻriqnomaning 9-ilovasidagi 9.1-jadvalga muvofiq rasmiylashtiriladi. 20. Sarflar quyidagilarga boʻlinadi: oʻz ehtiyojlariga ishlatish; reglamentga asoslangan texnologik ehtiyojlar; tabiiy gazni taqsimlash va yetkazib berishdagi texnologik yoʻqotishlar; avariya holatlaridagi yoʻqotishlar; mavhum gaz yoʻqotishlar. 21. Oʻz ehtiyojlari (maishiy) va foydalanishdagi taʼmirlash-profilaktika jarayonidagi gaz sarflari hisobga olish priborlari koʻrsatkichlari boʻyicha aniqlanadi. Oʻz ehtiyojlari (maishiy) quyidagi sarflarni oʻz ichiga oladi: tashkilotning boʻlinmalarida (xizmatlar, idoralar, boʻlinmalar, boʻlimlar, ustaxonalar, sexlar, laboratoriyalar va boshqa) joylashgan binolarni isitish; ishchi xodimlarga taom tayyorlashda (tashkil etilgan ishchilar oshxonalari). Foydalanish ehtiyojlari quyidagilardan iborat: laboratoriyalar, stendlar, xonalar va gaz quvurlarini izolyatsiyalash ishlarini bajaruvchi boʻlinmaning ehtiyojlari; ustaxonaning ehtiyojlari; metallni payvandlash va kesish boʻlinmalarining ehtiyojlari; pechlar va boshqa metallga ishlov berish. Gazni hisobga olish pribori yoʻqligi (taʼmirlash, almashtirish yoki qiyoslashdan oʻtkazish vaqtida) oʻz ehtiyojlari (maishiy) va foydalanishdagi (taʼmirlash-profilaktika) gaz sarflari belgilangan meʼyorlarga asosan hisoblanadi. 22. Reglamentga asoslangan texnologik ehtiyojlar uchun gazning sarflari tarkibiga quyidagilar kiradi: saqlagich klapanlarni sozlashda gazni chiqarib tashlash; uy ichidagi gaz uskunalariga xizmat koʻrsatish va ishlatishda texnologik ehtiyojlar (faqat gazni hisobga olish asbobi mavjud boʻlmagan yoki ishdan chiqqan holatda hisoblash usuli bilan aniqlanadi); gaz quvurlari, BTM, GTPning bogʻlovchi quvurlari va uskunalarini ishga tushirishda, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirish; profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda, gaz quvurlari, BTM, GTPning bogʻlovchi quvurlari va uskunalaridan gazni chiqarib tashlash, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirish; Reglamentga asoslangan texnologik ehtiyojlar sarflarining tarkibi tashkilot ishining aniq sharoitlaridan kelib chiqib aniqlanadi. Texnologik ehtiyojlar uchun sarflangan gaz sarfi mazkur Yoʻriqnomaning 10-ilovasida belgilangan usulda hisob-kitob orqali aniqlanadi. 23. Texnologik yoʻqotishlar tarkibi oʻz ichiga gaz tarmoqlarining tashqi ekstremal ob-havo harorati taʼsiri va foydalanish parametrlari buzilishi bilan bogʻliq texnologik jarayonning belgilangan rejimdan chekinishi natijasida gaz tarmoqlarining germetikligini buzilishi bilan bogʻliq yoʻqotishlarni oladi, bular: tarmoqdagi bosim ruxsat etilganidan ortib ketganda, saqlagich tashlash klapanlari orqali gazni atmosferaga chiqarib tashlash; gaz quvurlari, GTP ning inshootlari va uskunalaridan, odatdagi sharoitlarda ishlatishda gaz quvurlarining (flanetsli va rezbali birikmalar, salniklar) germetikligini buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan gaz yoʻqotishlari; Texnologik yoʻqotishlarga sarflangan gaz hajmi ularning kelib chiqish sabablari boʻyicha belgilangan tartibda tuzilgan dalolatnoma asosida hisobdan chiqariladi. Texnologik yoʻqotishlarda sarflangan gaz hajmlari mazkur Yoʻriqnomaning 12 — 23-ilovalarida keltirilgan hisoblash usullari orqali aniqlanadi. 24. Avariyalarda gaz yoʻqotishlarga gaz tarmoqlaridagi avariyalar, uy ichi va qurilmalaridagi korroziya yoki boshqa mexanik taʼsirlar natijasida vujudga kelgan yoriqlar, uzilishlar, nosozliklar kiradi. Avariya natijasida yoʻqotilgan gaz hajmi avariya kelib chiqish sababi boʻyicha belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan dalolatnomalar asosida hisobdan chiqariladi. Avariyada yoʻqotilgan gaz hajmi mazkur Yoʻriqnomaning 24 — 26-ilovalarida keltirilgan hisob-kitob usullari orqali aniqlanadi. 25. Gazning mavhum yoʻqotishlariga quyidagilar kiradi: gaz tarmoqlarining alohida uchastkalaridagi xar xil oʻlchov uzellari va (yoki) priborlarning aniqlik darajasidagi farq natijasida (gaz miqdorini oʻlchashdagi noaniqliklar sababli) yuzaga kelgan, hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz hajmi; gaz tarmoqlarining alohida uchastkalariga kirishdagi hisob uzellari yoki zamonaviy gazni hisobga olish priborlari bilan tarmoqdagi isteʼmolchilarda oʻrnatilgan bosim va (yoki) haroratga nisbatan korreksiya qilish imkoniyati boʻlmagan gazni hisobga olish priborlari orasidagi hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz hajmi; isteʼmolchidagi oʻlchash qurilmasining konstruktiv xatoligidan hosil boʻlgan hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz hajmi; gaz tarkibidagi oʻzgarishlarni hisobga olmaslik natijasida hosil boʻlgan hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz hajmi; mikro yoriqlar va boshqalar natijasida vujudga kelgan hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz hajmi. Mavhum yoʻqotishlar ular aniqlanganligi yuzasidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan dalolatnomalar asosida hisobdan chiqariladi. Mavhum yoʻqotishlar hajmi asoslangan oʻtkazilgan monitoring natijalari asosida aniqlanadi. Gaz tarmoqlarining maʼlum bir alohida uchastkasidagi mavhum yoʻqotishlar hajmi mazkur Yoʻriqnomaning 27-ilovasida keltirilgan hisob-kitob usuli orqali aniqlanadi. 26. Ishlatish va texnologik ehtiyojlar va yoʻqotishlarga gazning sarfini tahlil va nazorat qilish uchun sarflangan gazning umumiy hajmi, isteʼmolchilardan gazni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi boʻyicha, qabul qilingan gazning umumiy hajmiga nisbatan, quyidagi formula boʻyicha foizlar koʻrinishida Rg, (%), taqdim etiladi: bunda: Ve.n.— ishlatish ehtiyojlariga sarflangan gazning hajmi, m3; Vt.n.— texnologik ehtiyojlarga sarflangan gazning hajmi, m3; Vpot. — gazning yoʻqotishlari, m3; Vobsh — yetkazib beruvchilardan olingan va ikki tomonlama qabul qilish-topshirish dalolatnomasi bilan rasmiylashtirilgan gazning umumiy miqdori, m3. 27. Hisobot davri uchun, tashkilot boʻyicha gazni taqsimlash va yetkazib berishdagi ishlatish va reglamentga asoslangan texnologik ehtiyojlar va yoʻqotishlarga sarflangan tabiiy gaz hajmining (Ve.n., Vt.n., Vpot.) hisob-kitobi (keyingi oʻrinlarda — “Hisob-kitob”) tashkilotning gaz tarmoqlari, gaz taqsimlash punktlari va qurilmalardan foydalanish xizmatining yetakchi muhandisi tomonidan amalga oshiriladi. 28. “Hisob-kitob” Tashkilot boʻyicha ishlatish va reglamentga asoslangan texnologik ehtiyojlar va yoʻqotishlar uchun gaz sarflarining yigʻindisi, uning soʻnggi varagʻida tashkilotining quyidagi xodimlari tomonidan imzolanadi: isteʼmolchilar gaz tarmoqlari, qurilmalariga xizmat koʻrsatish va metrologik taʼminot brigadasi muhandisi; gaz tarmoqlari, gaz taqsimlash punktlari va qurilmalardan foydalanish xizmatining yetakchi muhandisi . 29. “Hisob-kitob” tashkilotning bosh muhandisi tomonidan “TASDIQLAYMAN” grifi ostida, muhr bilan tasdiqlangan uning shaxsiy imzosi bilan, “Hisob-kitob”ning birinchi varagʻida tasdiqlanadi. 30. Imzolangan va tasdiqlangan hisob-kitoblar tashkilot gazni hisobga olish va gaz balansini ishlab chiqish xizmatiga taqdim etiladi. Hisob-kitoblarga tegishli dalolatnomalar va boshqa hujjatlar tashkilotda saqlanadi. 31. Mazkur Yoʻriqnoma talablarini buzgan shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgardir. 32. Mazkur Yoʻriqnoma “Oʻzbekneftegaz” AJ, “Oʻztransgaz” AJ va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi bilan kelishilgan. GMK — gaz motokompressor; GBA — gazni bosim ostida uzatuvchi agregat; GTS — gazni taqsimlovchi stansiya; GTU — gaz turbina uskunasi; GTT — gaz transport tashkiloti; OʻU — oʻlchash uzeli; FIK — foydali ish koeffitsiyenti; KS — kompressor stansiyasi; KS — kompressor sexi; MGQ — magistral gaz quvuri; YOER — yoqilgʻi-energiya resurslari; MGQB — magistral gaz quvurlar boshqarmasi; MQN — markazdan qochiradigan nagnetatel; MIDB — markaziy ishlab chiqarish dispetcherlik boshqarmasi; OʻEES — oʻz ehtiyojlari elektr stansiyasi; GTP — gaz tartiblash punkti; GTQ — gaz tartiblash qurilmasi; SBK — saqlovchi-berkituvchi klapan; STK — saqlovchi-tashlash klapani; BTM — berkitish tartibga solish moslamasi (armatura) ROT — rejali ogohlantiruvchi taʼmirlash GESO — tabiiy gazni yer ostida saqlash uchun moʻljallangan tabiiy joylar. Sarflash qismlari 1. Yoqilgʻi ehtiyojlar uchun gazni sarflash GSA, GMK, GTU isteʼmol qiladigan gaz Sanoat maydonchalari qozonxonalari, KS, REP, temirchilik ustaxonalari, kimyo laboratoriyalari, mexanika ustaxonalari isteʼmol qiladigan gaz Liniya qismi obyektlari isitish agregatlari, KS (AGV, PGA, gaz plitalari, suv isitish kolonkalari va boshqa) isteʼmol qiladigan gaz Elektr energiyani ishlab chiqarish uchun sarflanadigan gaz 2. Texnologik ehtiyojlar uchun gazni sarflash Pnevmoprivod va pnevmoagregatlar ishida siqib chiqariladigan gaz Changushlagichlar, dripplar, kondensat-otvodchiklarni produvka qilish uchun sarf qilinadigan gaz GSA ishga tushirish va toʻxtatishda svecha orqali siqib chiqariladigan, nagnetatel konturlarini produvka qilish uchun sarf qilinadigan gaz Gaz quvurlari uchastkalarini chang, suv va kondensatdan tozalash uchun produvka qilish va tozalashda sarf qilinadigan gaz Tarkibida oltingugurti kam GTS ishi vaqtida mashʼallarda (“navbatchi olov”) yoqiladigan gaz * GTS ish qobiliyatini tiklashga sarf qilinadigan gaz — gadrat tuzilmalarini bartaraf etishda, armaturani taʼmirlash, almashtirish va reviziya qilish chogʻida siqib chiqariladi ** PXG (KS mavjud boʻlmaganda) oʻz ehtiyojlari uchun sarf qilinadigan gaz 3. Gazning texnologik yoʻqotishlari, jami MG LCH va liniya armaturasidan texnologik yoʻqotishlari KS va GTS kommunikatsiyalari va armaturalaridan texnologik yoʻqotishlari * Teshiklar orqali va gaz quvurlar yorilishlarida * Liniya kranlari zich boʻlmagan joylaridan yoʻqotishlar GBA, GMK, GTU isteʼmol qiladigan gaz sarfini hisoblash a) KS (gaz turbina uzatmali GBA) isteʼmol qiladigan gaz miqdori quyidagicha aniqlanadi: KSning yoqilgʻi gazga boʻlgan normativ ehtiyoji (Qyog), shartli yoqilgʻiga nisbatan quyidagi formula asosida aniqlanadi [3]: bunda Nyogks — KS da gazni kompress siqish uchun sarflash meʼyori, t/kW∙h; Lnks — KS uchun siqishning politrop ishi, kW∙h. KS da gazni kompress siqish uchun sarflash meʼyori, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [4]: bunda Qrn — tabiiy gaz yonishi eng past ishchi harorati, kcal/m3; 7000 — shartli yoqilgʻini yonishi eng past harorati, kcal/kg; Nyogks — KS da gazni kompress siqish uchun sarflash meʼyori, m3/kW∙h. KSning yoqilgʻi gazga boʻlgan normativ ehtiyoji Qyog quyidagi formula orqali aniqlanadi: Gaz turbina uzatmali KS da gazni kompress siqish uchun sarflash meʼyori, shartli yoqilgʻiga nisbatan Nyogks, kg/(kW∙h), quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: bunda Nyogo — shartli yoqilgʻiga nisbatan yoqilgʻi gazni sarflashning individual meʼyori, quyidagi rusumdagi GBA (1-jadval) uchun, kg/(kW∙h); 1 jadval — Gaz turbina uzatmali GBA uchun yoqilgʻi gazni sarflash individual meʼyorlari, shartli yoqilgʻiga nisbatan keltirilgan GBA rusumi Noyog, kg/kWh GT-6-750, GTN-6 0,531 GT-750-6M 0,453 GPA-S-6,3 (NK-12-ST) 0,583 LM-1600 0,369 GTN-9-750 0,61 GPA-S-16S (DG-90L2) 0,385 GTK-10-4 0,422 GTK-25-I 0,454 TKA-S-6,3 0,372 bunda Qyog.rj — rejalashtirilgan davr uchun yoqilgʻi gaz sarflanishi; Qyog.h.avv. — avvalgi mavsumning rejalashtirilayotgan davriga mos davrida yoqilgʻi gazning haqiqatda sarflanishi; Qrj — gaz uzatishning rejalashtirilgan hajmi (KS boʻyicha yoki butun gaz transport tizimi boʻyicha — KS yoki butun gaz transport tizimi boʻyicha maʼlumot mavjud yoxud mavjud emasligiga bogʻliq); Qh.avv. — avvalgi mavsumning rejalashtirilayotgan davriga mos davrida haqiqatda uzatilgan gaz hajmi (KS boʻyicha yoki butun gaz transport tizimi boʻyicha).Kk — KS ishlash sharoitlarini hisobga oladigan koeffitsiyent (Kk): bunda Ka — atmosfera sharoitlari taʼsirini hisobga oladigan koeffitsiyent, 2-jadval boʻyicha aniqlanadi. 2-jadval — atmosfera havosi taʼsirini hisobga oladigan Ka koeffitsiyent koʻrsatkichlari Agregat rusumi Tashqi havo harorati, oS +50 +40 +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 GTN6, GT-6-750 1,27 1,2 1,14 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,015 1,0 0,99 0,98 0,97 0,95 GT-750-6 1,355 1,265 1,195 1,165 1,14 1,12 1,1 1,075 1,06 1,04 1,025 1,01 1,0 0,98 GPA-S-6,3 1,08 1,07 1.06 1,05 1,05 1.045 1,04 1,035 1,03 1,025 1,02 1.015 1,01 1,005 GTN-9-750 1,295 1,21 1.145 1,12 1,1 1,075 1,055 1,04 1,02 1,005 0,99 0,98 0,97 0,96 GTK-10 1,295 1,21 1,145 1,12 1,1 1,075 1,055 1,1 1.08 1,065 1,05 1,03 1,02 1,01 GPA-S-16 1,08 1,07 1,06 1,055 1,05 1,045 1,04 1,035 1,03 1,025 1,02 1,015 1,01 1,005 GTN-25I 1,085 1,065 1,045 1,036 1,025 1,015 1,01 1 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 LM-1600 1,085 1,065 1,045 1,036 1,025 1,015 1,01 1 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 Rejalashtirilgan davr uchun atmosfera havosi oʻrtacha harorati oS, V.1-jadval boʻyicha belgilanadi. Ku — utilizator qozonlardan foydalanish taʼsirini hisobga oladigan koeffitsiyent [3], quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda nu/nr — sexda ishlayotgan gregatlarning umumiy soni ichida utilizator qozonlar ulushi nr; 1 va 0,025 — utilizator qozonning yoqilgʻi gaz sarfiga taʼsirini hisobga oladigan empirik koeffitsiyentlar; Ke — GBA yeyilishi (eskirishi) koeffitsiyentiquyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: Bunda τishlh, τishlm — tegishlicha, GBAning haqiqatdagi va meʼyoriy ishlovi, h; 1 va 0,04 — haqiqatdagi ishlovning meʼyoriy ishlovga nisbatini hisobga oladigan empirik koeffitsiyentlar; Kf — MQN ni ikki va uch bosqichli ish rejimida foydalanish xususiyatlarini hisobga oladigan koeffitsiyent, 3-jadval boʻyicha aniqlanadi. Krets — retsirkulyatsiya (qulflovchi armaturaning germetik emasligi tufayli gazning bosim berish tomonidan soʻrib tortish tomoniga sizib oʻtishi, shuningdek rejimlilik tusi tufayli gazning baypaslanishi)ni hisobga oladigan koeffitsiyent. Kretsson koʻrsatkichi gaz transport tashkiloti tomonidan har yili har bir KS boʻyicha individual ravishda avvalgi yilda foydalanish haqidagi maʼlumotlar asosida belgilanib, 1,05 ÷ 1,15 oraligʻida boʻladi. 3-jadval — MQN dan foydalanish xususiyatlarini hisobga oladigan koeffitsiyent Kf koʻrsatkichlari Foydalanish rejimi GBA rusumi GTN-6, GT-6-750 GT-750-6 GTN-10 GPA-S-6,3 Ikki bosqichli 1,014 1,036 1,016 1,069 Uch bosqichli 1,05 1,05 1,05 1,069 KS siqilishi politrop ishlashi (Lnks), quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi [4]: bunda z1 — KS kirishidagi sharoitlar boʻyicha gazning siqilishi koeffitsiyenti; T1 — KS kirishida gaz harorati, K; Q — rejalashtirilgan davr ichida gaz turbinali KS tomonidan bosim ostida uzatiladigan gaz hajmi, 1×106 m3; εks = R2/R1 — KS bosim ortishi darajasi; R1, R2 — birinchi bosqich nagnetatellari kirish qismida hamda soʻnggi siqish bosqichida nagnetallari chiqish qismida oʻrtacha mutlaq (absolyut) bosim, MRa; 320,25 — oʻlchamli koeffitsiyent. (εks0,3 — 1) ifoda V.2. jadval asosida aniqlanadi. Gaz siquvchanligi koeffitsiyenti formula 9 boʻyicha [4] yoki V.3. jadval boʻyicha aniqlanadi: bunda Δv — tabiiy gazning havo boʻyicha nisbiy zichligi; T1, R1 — nagnetatellar kirish qismidagi harorat va mutlaq bosim. Darajalari koʻrsatib oʻtilgan maʼlumotlar doirasida boʻlgan, havo boʻyicha nisbiy zichlik (Δv), harorat (T) va bosim (P) koʻrsatkichlari uchun, quyidagicha yaxlitlashga yoʻl qoʻyiladi: Δv uchun — yuzdan birigacha, T va P uchun V.3.jadvalda berilgan eng yaqin darajasigacha. 1-misol — tabiiy gazning siquvchanlik koeffitsiyenti z darajasini havo boʻyicha nisbiy zichlik Δv=0,562, T=305 K (t=32°S) va P=4,45 MPa darajada boʻlgan holatda aniqlanishi. Quyidagi yaqin darajalarni qabul qilamiz: Δv ≈ 0,56 t ≈ 30 °C P ≈ 4,4 MPa Shundan soʻng z darajasini jadval boʻyicha topiladi: z ≈ 0,926. Koeffitsiyentni yanada aniqroq topish uchun quyidagi formula qoʻllanadi: bunda t1 — berilgan harorat yotgan diapazonning eng quyi darajasi; t2 — berilgan harorat yotgan diapazonning eng yuqori darajasi; P1 — berilgan bosim yotgan diapazonning eng quyi darajasi; P2 — berilgan bosim yotgan diapazonning eng yuqori darajasi; tf — berilgan harorat; Pf — berilgan bosim; Zt1P1, Zt2P1, Zt1P2, Zt3P2 — tabiiy gazning siquvchanlik koeffitsiyentlari, 9 formula boʻyicha aniqlanadi. 2-misol — tabiiy gazning siquvchanlik koeffitsiyenti z darajasini havo boʻyicha nisbiy zichlik Δv=0,562, t=32°S va P=4,45 MPa darajada boʻlgan holatda aniqlanishi. Bunda hisob uchun V.3. jadval boʻyicha Δ=0,56, t.k. Δv = 0,562 ≈ 0,56 amalga oshirilishi sharti qabul qilinadi. Bu holda: tf = 32°C, Pf = 4.45 MPa, P1 = 4,4 MRa, P2 = 4,6 MRa, t1 = 30°C, t2 = 35°C, V.3. jadval boʻyicha aniqlanadi: Natijada: b) GMK isteʼmol qiladigan yoqilgʻi gaz miqdori KS ning shartli yoqilgʻiga nisbatan meʼyoriy ehtiyoji Qks, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [4]: bunda A — KS siqishning potensial ishi, kW∙h; Nogmk — ushbu rusumli GBA uchun yoqilgʻi gazini sarflash individual meʼyori, shartli yoqilgʻiga nisbatan keltiriladi, kg/(kW∙h) (4-jadval); Ke — yoyilish (eskirish) koeffitsiyenti formula boʻyicha aniqlanadi (7); Kf — GMK kompressor qismi rusumining xususiyatlarini hisobga oladigan foydalanish ustamasi koeffitsiyenti, 4-jadval boʻyicha qabul qilinadi; 4-jadval — Gazomotorkompressorlari uchun yoqilgʻi gazini sarflashning individual meʼyorlari (normativlari) va GMK kompressor qismi rusumining xususiyatlarini hisobga oladigan foydalanish ustamasi koeffitsiyenti Gaz sarflash individual meʼyori Nogmk* quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [4]: bunda Qnr — tabiiy gaz yonishining eng past ishchi issiqligi, kcal/m3; 7000 — shartli yoqilgʻi yonishining eng past issiqligi, kcal/kg. KSning yoqilgʻi gazga normativ ehtiyoji Qks, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [4]: bunda A — KS siqishning potensial ishi, kW∙h; Nogmk* — ushbu rusumli GBA uchun yoqilgʻi gazini sarflash individual meʼyori, shartli yoqilgʻiga nisbatan keltiriladi, m3/(kW∙h) (formula 11); Ke — yoyilish (eskirish) koeffitsiyentiformula boʻyicha aniqlanadi (7); Kf — GMK kompressor qismi rusumining xususiyatlarini hisobga oladigan foydalanish ustamasi koeffitsiyenti, 4-jadval boʻyicha qabul qilinadi; Gaz oqimi rejim darajalari (stansiya kirish va chiqish qismidagi bosim va harorati) boʻyicha siqish jarayonining oʻrtacha mutlaq bosimi va oʻrtacha harorati aniqlanadi [3]: bunda R1 va R2 — KS kirish va chiqish qismida gaz bosimi, tegishlicha, MRa; T1 i T2 — KS kirish va chiqish qismida gaz harorati, tegishlicha, K. Bosim Rm, harorat Tm va gazning havodagi nisbiy zichligi ∆v oʻrtacha darajalari boʻyicha gazning siquvchanlik koeffitsiyenti oʻrtacha darajasi zm (formula (9), V.3.jadval) aniqlanadi. Bosimlarning berilgan nisbatini aniqlash uchun solishtirma siqish potensial ishi w topiladi, quyidagi formula boʻyicha [3]: bunda 0,2215 — sonli koeffitsiyent; R1, R2 — stansiya kirish va chiqish qismidagi mutlaq bosim, tegishlicha, MRa. KS siqishning potensial ishi, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: bunda Q — bosim ostida uzatilayotgan gaz hajmi, 1×103 m3. v) Sanoat maydonchalari qozonxonalari tomonidan isteʼmol qilinadigan gazning miqdori, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [4]: bunda q — qozonlar quvvati, Gsal/h, (5-jadval); T — rejalashtirilgan davr ichida qozonlar ishi, h; n — ishlayotgan qozonlar soni; Qnr — tabiiy gaz yonishi eng past ishchi issiqligi, kcal/m3. 5-jadval- Qozonlarning texnik tavsifi Issiqlik uskunasi rusumi Qozon FIK, η Qozon quvvati, q, Gsal/h Qozon DKVR 2,5/13 0,89 2,380 Qozon DKVR 4,0/13 0,858 3,791 Qozon DKVR 6,0/13 0,856 6,128 Qozon DKVR 10/13 0,913 9,393 Qozon DKVR 20/13 0,906 17,150 Qozon “Universal — 6M” 0,86 0,280-0,527 Qozon “Energiya — 6” 0,86 0,442-0,834 Qozon VVD — 1,8 0,82 1,275 Qozon NR — 18 0,83 0,323 Qozon NR — 18M 0,83 1,386 g) Temirchilik ustaxonalari, kimyo laboratoriyalari, mexanika ustaxonalari tomonidan isteʼmol qilinadigan gazning miqdori, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: bunda N — bir dona asbob tomonidan gazning solishtirma sarflanishi, standart sharoitlarda, m3/h (6-jadval); n — bir rusumli asbob (uskuna)lar soni; τ ‎‎— rejalashtirilgan davr ichida ish vaqti, h. 6-jadval — Gazning solishtirma sarflanishi Asbob rusumi Gazning solishtirma sarflanishi m3/h Qozon AGV 0,75 Qozon AGV-80 1,5 Gaz plita (2 konforkali) 0,75 Gaz plita (3 konforkali) 0,95 Gaz plita (4 konforkali) 1,25 Gaz isitish qurilmasi PGA 4,5 d) Magistral gaz quvurlari (MQG) va KS liniya qismi isitish agregatlari (gaz isitish qurilmalari) tomonidan isteʼmol qilinadigan gazning miqdori, standart sharoitlarda, formula boʻyicha hisoblanadi (18). e) Elektr stansiyalari tomonidan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun isteʼmol qilinadigan gazning miqdori, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi [6]: bunda W — rejalashtirilgan davr ichida elektrni isteʼmol qilish, kW∙h; Nyogmg — gazni sarflash meʼyori, m3/(kW∙h). W va Nyogmg darajalari quyidagi tartibda aniqlanadi: 1) rejalashtirilgan davr ichida, yangi elektr isteʼmolchilarni kiritish va taʼminlashni hisobga olgan holda, elektr isteʼmol qilish jadvali tuziladi, shuningdek unda elektr stansiyaga tushadigan oʻrtacha yuklamani aniqlashga imkon beradigan oʻziga xos davriy qismlar (masalan, chorak, oy boʻyicha) ajratiladi; 2) elektr stansiyaga tushadigan elektr yuklama boʻyicha har bir davr uchun ishlaydigan motor-generatorlar soni va ularning yuklamasi aniqlaadi; 3) motor-generatorlar yuklamasi asosida, 7-jadvaldan foydalangan holda, yoqilgʻi gazini sarflashning individual differensiyalashgan meʼyori, standart yoqilgʻiga nisbatan (N′yogmg), kg/(kW∙h) aniqlanadi, shundan soʻng gaz yonishi eng past issiqligi darajasini hisobga olgan holda, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha gazning sarflanishi meʼyori m3/(kW∙h) aniqlanadi: bunda Qrn — tabiiy gaz yonishining eng past ishchi issiqligi, kcal/m3, standart sharoitlarda; 7000 — shartli yoqilgʻi yonishining eng past issiqligi, kcal/kg. 7 jadval — Elektr stansiyalari tomonidan isteʼmol qilinadigan yoqilgʻi gazini saflashning individual meʼyorlari Motor-generator rusumi Yoqilgʻi gaz sarflash meʼyorlari, shartli yoqilgʻiga nisbatan keltirilgan, N′yogmg, kg/(kW·h) Ish rejimi, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 DG-400 (6GCHN36/45) 0,39 0,41 0,43 0,45 0,49 0,56 0,66 0,86 1,19 2,29 11GD100 (n=750 r/min) 0,36 0,37 0,39 0,43 0,49 0,58 0,71 0,93 1,39 2,76 MG-3500 0,36 0,37 0,39 0,44 0,51 0,59 0,73 0,96 1,43 2,84 PAES-2500 0,77 0,78 0,82 0,89 1,01 1,18 1,45 1,91 2,82 5,58 a) Pnevmokranlar va pnevmoregulatorlar ishlashi vaqtida siqib chiqariladigan gaz miqdori hisobi, standart sharoitlarda, quyidagi formulalar boʻyicha aniqlanadi: 1) Pnevmokranlar ishlashi vaqtida siqib chiqariladigan gaz miqdorini hisoblash quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi [5]: bunda R, T, z — gaz koʻrsatkichlari (MRa boʻyicha mutlaq bosim, K boʻyicha harorat), z — siqiluvchanlik koeffitsiyenti; Vs — silindr hajmi, m3; n — pnevmokranlar soni; k — rejalashtirilgan davr uchun joyini oʻzgartirishlar soni; 2865 — standart sharoitlarga keltirish koeffitsiyenti. 2) Pnevmoregulatorlar ishlashi vaqtida siqib chiqariladigan gaz miqdorini hisoblash quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi [5]: bunda N — bir asbob tomonidan (N=14,4 m3/d — pasport koʻrsatkichlari) solishtirma gazni isteʼmol qilish, standart sharoitlarda; n — asboblar soni; τ ‎‎— rejalashtirilgan davr uchun ish vaqti, d. b) Changushlagichlar, dripplar, kondensat-yigʻuvchilarni tozalash (produvka) uchun sarflanadigan gaz miqdorini m3da hisoblash, quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi [5] (formula 50): bunda f — drenaj chizigʻi kesimi maydoni, m2; τ — bir martalik produvka vaqti, s; R — oʻrtacha mutlaq bosim, MRa; n — rejalashtirilgan davr ichida produvkalarning umumiy soni; 3293 — empirik koeffitsiyent. Gaz transport tashkiloti tomonidan τ va n miqdor darajalari har yili har bir KS va GTS boʻyicha individual ravishda oʻtgan yilgi foydalanish maʼlumotlari asosida belgilanadi. v) KS da gazni bosim ostida uzatuvchi agregatlarni ishga solish va ishdan toʻxtatishda svechalar orqali siqib chiqariladigan gaz miqdorini hisoblash, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi: bunda n — siqish bosqichlari soni; Qi — KS siqishning 1-bosqichida gazni bosim ostida uzatuvchi agregatlarni ishga solish va ishdan toʻxtatishda svechalar orqali siqib chiqariladigan gaz miqdorini hisoblash, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi [5]: bunda ni — siqishning 1-bosqichida GBAning ishga solish va ishdan toʻxtatish soni; nxpi — siqishning 1-bosqichida GBAning sovuq holda aylanishi soni; V'i— siqishning 1-bosqichida GBA kirish kranidan nagnetatel kirish qismiga qadar texnologik kommunikatsiyalar geometrik hajmi, m3 (8-jadval); V"i — siqishning 1-bosqichida GBA nagnetatel chiqish qismidan chiqish kraniga qadar texnologik kommunikatsiyalar geometrik hajmi, m3 (8- jadval); T'i, T"i — tegishlicha, koʻrib chiqilayotgan davr ichida siqishning 1-bosqichida GBAning kirish va chiqish qismida gazning oʻrtacha harorati, K; P'i, P"i — tegishlicha, koʻrib chiqilayotgan davr ichida siqishning 1-bosqichida GBAning kirish va chiqish qismida gazning oʻrtacha mutlaq bosimi, MRa; z'i, z"i — tegishlicha, koʻrib chiqilayotgan davr ichida siqishning 1-bosqichida GBAning kirish va chiqish qismida gazning siquvchanligi koeffitsiyenti oʻrtacha oʻlchami; VTD — turbodetander ishi uchun sarflanadigan gaz hajmi, m3, standart sharoitlarda (8-jadval); Qnpi — ishga tushirishda nagnetatel konturini produvka qilish uchun gaz sarflanishi, m3, standart sharoitlarda (8-jadval); 2865 — standart sharoitlarga keltirish koeffitsiyenti. Svechalar orqali siqib chiqariladigan gaz miqdorini, ishga tushirish va ishdan toʻxtatishda, quyidagi formulalar boʻyicha alohida hisoblashga yoʻl qoʻyiladi: Ishdan toʻxtatishda [5] Ishga tushirishda [5] Bu yerda formula (25) da qoʻllanadigan belgilardan foydalaniladi. Ishga tushirish va ishdan toʻxtatishda siqib chiqariladigan gaz miqdorini alohida aniqlashda, formula (24) quyidagi koʻrinishga ega [5]: Xuddi shu formula har bir siqish bosqichi uchun ishga tushirish va ishdan toʻxtatishda siqib chiqariladigan gaz miqdorini alohida hisoblashda foydalanishi mumkin. Bunda formulada (28) n=1 deb beriladi. 8-jadval — Texnologik ehtiyojlar uchun gaz sarflanishi boshlangʻich individual meʼyorlarini hisoblash koʻrsatkichlari GBA rusumi Oʻrnatilgan joy Turbodetander ishi uchun gaz sarflanishi, VTD, m3 GBA kirish kranidan MQN ga kirish qismiga qadar texnologik kommunikatsiyalar geometrik hajmi V1, m3 MQNchiish qismidan GBA chiqish kraniga qadar texnologik kommunikatsiyalar geometrik hajmi VII,m3 Ishga tushirishda nagnetatel konturini produvka qilish uchun gazning sarflanishi Qp, m3 1 2 3 4 5 6 GTN-6 STG Gazli DKS-2 1800 6,0 6,4 40 GT-6-750 STG Gazli DKS-2, KS Tuley, KS-6 Qoʻngʻirot 1800 7,0 8,0 40 GT-750-6 KS Xiva, KS Tuley, KS-6 Qoʻngʻirot, KS Qoraqalpogʻiston 4150 5,6 6,5 35 GPA-S-6,3 KS-0 Muborak 500 4,8 5,2 40 GPA-S-6,3 KS-2 Zirabuloq KS-3B Yangiyer 500 5,5 6,2 40 GPA-S-6,3 STG, DKS-3,4,5, KS-7 Ustyurt, KS Qoraqalpogʻiston, KS Akchalok 500 6,5 7,5 40 GTN-9-750 KS-3 Urganch 20750 9,5 10,5 60 GTK-10 KS Xiva, KS Akchalok, KS Tuley, KS Qoraqalpogʻiston 1400 9,5 10,3 60 GTN-25I KS Akchalok 850 12,5 13,4 80 GPA-S-16 KS-0 Muborak 0 12,4 16,2 80 LM-1600 SPXG Xoʻjaobod 0 8,0 4,0 60 STMP-4000-2 KS-1 Kogon KS-3 Gʻallaorol 0 3,3 4,0 30 STM-4000-2 KS-2 Zirabuloq KS-3B Yangiyer 0 4,0 4,5 30 STDP-4000-2 KS-2 Zirabuloq 0 2,5 3,0 30 STDP-4000-2 KS-3 Gʻallaorol KS-3B Yangiyer 0 1,5 1,8 30 EGPA-S-6,3 LKS Shim. Sox 0 5,0 6,0 50 10GKNA-1-25/125 SPXG Shim. Sox 0 1,2 1,2 - 10GKNA-1-50/150 SPXG Shim. Sox 0 1,1 1,2 - g) Porshenlashtirish orqali tozalash, mexanik aralashmalar, suv va kondensatdan ozod etish uchun gaz quvurlari uchastkalarini produvka qilish hamda metanol qurilmalarni gaz bilan toʻldirish uchun sarflanadigan gaz miqdorini hisoblash, quyidagi formulalar boʻyicha amalga oshiriladi: 1) Gaz quvurlari uchastkalarini porshenlashtirish orqali tozalash uchun sarflanadigan ga miqdorini hisoblash, quyidagi formula boʻyicha amalga oshiriladi [5]: bunda V1, V2 — porshenni ishga tushirish va qabul qilish uzellari geometrik hajmi, m3; R1, R2 — porshenni ishga tushirish va qabul qilish uzellarida gazning mutlaq bosimi, MRa; T1, T2 — porshenni ishga tushirish va qabul qilish uzellarida gazning mutlaq harorati, K; z1, z2 — gazning siquvchanligi oʻrtacha koeffitsiyenti; f — porshenni qabul qilish uzelida produvka chizigʻi kesimi maydoni, m2; τ ‎‎— porshenni qabul qilish qismida svecha orqali produvka qilishning umumiy vaqti, s;‎ Rpr — produvka qilishda gazning oʻrtacha mutlaq bosimi MRa, produvka boshi va yakunidagi bosimning oʻrtacha arifmetik darajasi sifatida qabul qilinadi; n — rejalashtirilgan davr ichidagi oʻtkaziladigan jami produvkalar soni; 2865 — standart sharoitlarga keltirish koeffitsiyenti; 3293 — empirik koeffitsiyent. Agar porshenni ishga tushirish uzeli bir MGB uchastkasida, porshenni qabul qilish uzeli esa boshqasining uchastkasida joylashgan boʻlsa, u holda porshenlashtirish uchun sarf qilinadigan gaz miqdori birinchi MGB uchun quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi [5]: ikkinchi MGB uchun esa quyidagi formula boʻyicha: Bu yerda formula (29) da berilgan darajalar mavjud. Alohida holatda, porshen tiqilib qolgani uchun, uning ketidan ikkinchi porshen ishga tushirilgan boʻlsa, porshenlashtirish uchun sarf qilinadigan gaz miqdori, birinchi MGB uchun R1 va T1 darajalari oʻzgargan taqdirda, formula (30) boʻyicha ikki marta hisoblanadi; basharti ushbu darajalar oʻzgarmagan boʻlsa — natija ikkiga koʻpaytiriladi. Ikkinchi MGB uchun formula (31) hisoblanishi oʻzgarishsiz qoldiriladi. Yangi qurilishda gaz quvurini porshenlashtirish orqali tozalashda, gaz miqdori, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [5]: bunda D — truboprovodning ichki diametri, mm; R — truboprovodda porshenni harakatga keltiruvchi oʻrtacha mutlaq bosim, MRa; ∆B — gazning havo boʻyicha nisbiy zichligi; ∆S — porshen va truba oʻrtasidagi zazor (tirqish) oʻrtacha qalinligi, mm; τ ‎‎— porshenning harakatlanishi boshidan truboprovoddan chiqishiga qadar yurish vaqti, h; τotsech ‎‎— otsechka (kesib qoʻyish) vaqti — porshenni truboprovoddan chiqish vaqtidan yakuniy liniya krani toʻsigʻi vaqtiga qadar, s. 6105,3 va 0,424 — empirik koeffitsiyentlar. 2) Metanol qurilmalarni gaz bilan toʻldirish uchun sarflanadigan gaz miqdori, quyidagi formula boʻyicha hisoblanadi [6]: bunda V — bir metanol qurilma oʻrtacha geometrik sigʻimi, m3; R — metanol qurilmalar ishlashida oʻrtacha mutlaq bosim, MRa; n — metanol qurilmalar soni; k — rejalashtirilgan davr ichida har bir metanol qurilmalarni yoqilgʻi bilan toʻldirish oʻrtacha soni; 11,31 — SI tizimida oʻlchamlarni hisobga olish koeffitsiyenti. 3) Gaz quvurlari uchastkalarini rejali ravishda svechalar orqali produvka qilish uchun gazning sarflanishi, standart sharoitlarda, quyidagi formula [5] boʻyicha hisoblanadi: bunda K∆r — bosimning haqiqatda pasayishini hisobga oladigan koeffitsiyent, quyidagiformula [5] boʻyicha aniqlanadi: bunda ∆Rf — bosimning haqiqatda pasayishi, MRa; Kz — gaz bosimiga bogʻliq holda gazning siquvchanligi oʻzgarishini hisobga oladigan koeffitsiyent, quyidagi formula [5] boʻyicha aniqlanadi: bunda zf — gazning haqiqatda siquvchanlik koeffitsiyenti; Kt — gaz haroratini oʻzgarishini hisobga oladigan koeffitsiyent, quyidagi formula [5] boʻyicha aniqlanadi: bunda Tf — gazning haqiqatda mutlaq harorati, K; Nopr — gaz quvurini bir kilometrini produvka qilish uchun gaz sarflanishi boshlangʻich meʼyorlari, 9-jadvali boʻyicha aniqlanadi. 9 jadval — diametrli Dy gaz quvurining bir kilometrini produvka qilish uchun (svecha orqali) gaz sarflanishi individual meʼyorlari, 1×103 m3, (bunda∆R = 0,98 MRa, Tsr = 293 K, Rsr = 5,49 MRa) Dy, mm 400 500 700 800 1000 1200 1400 Nop, 103 m3/km 1,40 2,22 4,42 5,76 9,04 13,04 17,67 d) Gaz quvurlarini qirqib olinadigan latkalar orqali rejali produvka qilish uchun gaz sarflanishini hisoblash, standart sharoitlarda, gaz quvuri uchastkasini boʻshatish uchun ketadigan gaz sarfi hamda yaqin uchastkalardan gaz sizib chiqishiga ketadigan gaz sarfi yigʻindisi tariqasida quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [5]: bunda Kr — gaz bosimi oʻzgarishini hisobga oladigan koeffitsiyent, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [5]: bunda Rf — gazning haqiqatda mutlaq bosimi, MRa; zf — gazning haqiqatda siquvchanligi koeffitsiyenti; Kz, Kt — gaz bosimiga bogʻliq holda uning harorati va siquvchanligi oʻzgarishini hisobga oladigan koeffitsiyentlar, quyidagi formulalar (36) va (37) boʻyicha aniqlanadi; Noop va Nosm — tegishlicha gaz quvuri uchastkasini boʻshatish uchun ketadigan hamda yaqin uchastkalardan gaz sizib chiqishiga ketadigan gazning sarflanishi boshlangʻich meʼyorlari, 10-jadval boʻyicha aniqlanadi; Nop.pl va Nsm.pl — gaz quvuri uchastkasini boʻshatish hamda yaqin uchastkalardan gaz sizib chiqishiga sarf qilinadigan rejalashtirilgan gaz meʼyorlari, 1× 103 m3/km. 10 — jadval — Gaz quvurining bir kilometrini qirqib olinadigan latkalar orqali produvka qilish uchun gazni sarf qilinishning individual meʼyorlari, 1 × 103 m3, (bunda Rsr = 5,49 MRa, Tsr = 293 K) Dy, mm 400 500 700 800 1000 1200 1400 Noop, 1× 103 /km 7,93 12,64 25,18 32,85 51,51 74,31 100,74 Nosm, 1× 103 /km 1,40 2,22 4,42 5,76 9,04 13,04 17,67 Nopr, 1× 103 /km 9,33 14,86 29,6 38,61 60,55 87,35 118,41 e) Tarkibida oltingugurti kam GTS ishi vaqtida mashʼallar (navbatchi olov) orqali yoqiladigan gaz miqdori, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [5]: bunda: R — mashʼalning yondiruvchi chizigʻida gazning ortiqcha bosimi, MRa; f — yondiruvchi chiziq kesimi, m2; n — mashʼallar soni; τ — koʻrib chiqilayotgan davr ichida mashʼal ishlaydigan kunlar soni, d; 86400 — bir sutka ichida sekundalar soni; 3293 — empirik koeffitsiyent. j) Gaz transport tizimini ish qobiliyatini tiklash uchun (avariyalar, teshiklar, gidrat tuzilmalari bartaraf etilishi, taʼmirlash, reviziya va armaturani almashtirish vaqtida bosim ostida gazni siqib chiqarishda) sarflanadigan gazni hisoblash, quyidagi formulalar boʻyicha aniqlanadi: 1) Avariyalarni bartaraf etishda gazning sarf etilishi, standart sharoitlarda, quyidagicha hisoblanadi [6]: bunda V — gaz quvuri uchastkasi geometrik hajmi, m3; T — gaz oʻrtacha mutlaq harorati, K; R′, R′′ — alohida kesib olingan gaz quvuri uchastkasida avariyadan avvalgi va keyingi gaz oʻrtacha mutlaq bosimi, MRa; Z′, Z′′ — alohida kesib olingan gaz quvuri uchastkasida avariyadan avvalgi va keyingigaz siquvchanligi oʻrtacha koeffitsiyenti; Qpos — gaz quvuriga avariya vaqtidan boshlab yaqindagi KS (OʻU, MGB) dan yetkazib berilgan gaz miqdori, standart sharoitlarda, m3/h; Qotb — shu vaqt ichida yaqin uchastkalardagi yoʻlovchi isteʼmolchilar tomonidan olib qolingan gaz miqdori, standart sharoitlarda, m3/h; τ — yorilish vaqtidan boshlab kranlarni burab qoʻyish va KS ni oʻchirishga qadar boʻlgan vaqt, h; 2865 — standart sharoitlarga keltirish koeffitsiyenti. Oʻlchash uzeli mavjud boʻlmagan holatda, avariya vaqtidan KS oʻchirib qoʻyilguniga qadar KSdan MGQ liniya qismiga kelib tushgan gaz miqdori, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: bunda 10,14 — empirik daraja; PH1, PK1, — uchastkada avariya yuz berishi vaqtida boshlangʻich va yakuniy bosim, MRa; PH2, PK2, — xuddi shu KS ni oʻchirib qoʻyish vaqtida; τKS ‎‎— avariya yuz berishidan KSni oʻchirishga qadar boʻlgan vaqt, min; 1440 — sutkadagi minutlar soni, min; le — gaz quvuri uchastkasi ekvivalent uzunligi, km; k — gaz quvuri gidravlik holatini tavsiflovchi koeffitsiyent, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: bunda D — gaz quvurining ichki diametri, mm; ∆V — havo boʻyicha nisbiy zichligi; zsr — tabiy gazning siquvchanlik oʻrtacha koeffitsiyenti; Tsr — gazning oʻrtacha mutlaq harorati, K; λ — gidravlik itarilish koeffitsiyenti, Agar avariya holatidagi gaz quvuri parallel gaz quvuri bilan oʻzaro tutashma orqali bogʻlangan taqdirda, parallel gaz quvuridan avariya gaz quvriga tutashma orqali kelib tushgan gaz miqdori, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [3]: bunda Pcp1, zcp1, Tcp1 — parallel gaz quvuridagi KS ni oʻchirish vaqtidagi gazning termobarik darajalari; Pcp2, zcp2, Tcp2 — xuddi shu darajalar tutashmani yopib qoʻyish vaqtida. Agar tutashma kranlarida bosim oʻlchovlari mavjud boʻlmasa, u holda gaz quvuri uchastkasining istalgan nuqtasida bosimni aniqlash uchun moʻljallangan quyidagi formuladan foydalanish mumkin [3]: bunda RN — uchastka boshidagi bosim; RK — uchastka oxiridagi bosim; x — gaz quvuri uchastkasi boshidan uchastkaning tegishli nuqtasiga qadar masofa, u yerdagi bosimni aniqlash zarur, km; l — gaz quvuri uchastkasi masofasi, km. 2) Gidrat tuzilmalarini bosimdagi farq usuli orqali bartaraf etishda gaz sarfi hisoblanishi [6]: bunda V — gaz quvuri uchastkasi geometrik hajmi, m3; T′, T′′ — gaz quvuri uchastkasida gidrat tuzilmalarini bartaraf etishdan avvalgi va keyingi gazning oʻrtacha mutlaq harorati, K; R′, R′′ — gaz quvuri uchastkasida gidrat tuzilmalarini bartaraf etishdan avvalgi va keyingi gazning oʻrtacha mutlaq bosimi, MRa; Z′, Z′′ — gaz quvuri uchastkasida gidrat tuzilmalarini bartaraf etishdan avvalgi va keyingi gazning siquvchanlik oʻrtacha koeffitsiyenti; 2865 — standart sharoitlarga keltirish koeffitsiyenti. 3) Gaz quvurlarini taʼmirlash, reviziya qilish va armaturani almashtirishda gaz sarfi hisoblanishi [6]: bunda V — boʻshatilayotgan gaz quvuri uchastkasi geometrik hajmi, m3; T — gaz oʻrtacha mutlaq harorati, K; P′, P′′ — gaz quvuri uchastkasida taʼmirlashdan avvalgi va taʼmir jarayoni vaqtidagi gazning oʻrtacha mutlaq bosimi, MRa; Z′, Z′′ — gaz quvuri uchastkasida taʼmirlashdan avvalgi va taʼmir jarayoni vaqtidagi gazning siquvchanlik oʻrtacha koeffitsiyenti; F — uchastkani produvka qilish uchun foydalanilayotgan truba (svecha)ning kesimi maydoni, m2; P′′′ — olovli ishlari tugaganidan soʻng trubadan gaz va havo aralashmasini siqib chiqarishda produvka qilinayotgan kesim oldida mavjud gazning oʻrtacha mutlaq bosimi, MRa (oʻrtacha P′′′ = 0,103 MRa); τ — produvka vaqti, s; 2865 — standart sharoitlarga keltirish koeffitsiyenti; 1121 — SI tizimida oʻlchamlarni hisobga olish koeffitsiyenti. Gaz quvurlarini taʼmirlash, reviziya qilish va armaturani almashtirishda gaz sarfi hisoblanishi namunasi 4-ilovada keltirilgan. Olovli ishlari tugaganidan soʻng trubadan gaz va havo aralashmasini siqib chiqarishda produvka qilinayotgan kesim oldida mavjud gazning oʻrtacha mutlaq bosimi, qabul qilingan formula (47) (P′′′ = 0,103 MRa) darajasidan jiddiy ravishda farq qilsa, hisoblash gazning haqiqatdagi mutlaq bosimi boʻyicha amalga oshiriladi P′′′. Olovli ishlarni oʻtkazish va gaz quvurlari yorilishida, qulfli liniyali kranlar germetik holati buzilishi tufayli gazni svechalar orqali siqib chiqarish bilan bogʻliq gaz yoʻqotishlari hajmi, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [5]: bunda F — sizib chiqayotgan kesim maydoni, m2; R — sizib chiqayotgan gazning mutlaq bosimi, MRa; 1121 — empirik koeffitsiyent. D.1 Gaz quvurlarini taʼmirlash, reviziya va armaturani almashtirishda gazning sarflanishi Boshlangʻich maʼlumotlar: Teshikni bartaraf etish uchun taʼmirlash ishlari oʻtkaziladi. Uchastka sxemasi Liniya kranlari L oʻrtasidagi uchastka uzunligi = 22 km Gaz quvuri uchastkasi ichki diametri D = 700 mm GAz quvuri uchastkasida taʼmirlashdan avvalgi oʻrtacha mutlaq gaz bosimi R′ = 3,8 MRa Xuddi shu koʻrsatkich taʼmilash davomida R′′ = 0,101 MRa Oʻrtacha mutlaq harorat T = 290 K Gazning havodagi nisbiy zichligi ∆v = 0,60 Olovlash ishlari tugaganidan soʻng trubadan gaz va havo aralashmasini siqib chiqarishda produvka qilinayotgan kesim oldida mavjud gazning oʻrtacha mutlaq bosimi P′′′ = 0,103 MRa Produvka vaqti τ = 3900 s Produvka svechasi ichki diametri d = 150 mm Gaz quvurida mavjud 3,8 MRa gaz hajmini uchastka oxiridagi gaz quvuriga maksimal ravishda siqib boʻshatish, foydalanish imkoni boʻlmagan 0,101 MRa bosimga ega qolgan gaz hajmini svecha orqali atmosferaga siqib chiqarish lozim. Hisoblash 6.2.7.3. bandida berilgan formula (47) boʻyicha amalga oshiriladi 1) Boʻshatiladigan uchastka geometrik hajmi aniqlanadi 2) P′ = 3,8 MRa, P′′ = 0,101 MRa, T = 290 K darajalari uchun V.3 jadvalida ∆v = 0,60 uchun z′ = 0,918 i z′′ = 0,992 darajalari berilgan 3) produvka svechasi kesimi maydoni aniqlanadi 4) Gaz sarflanishi aniqlanadi 1. MGQ liniya qismi va liniya armaturasidan texnologik yoʻqotishlar hisoblanishi, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [10]: bunda M — gaz quvuri germetiklik darajasi; L — gaz quvuri uzunligi,km; D — gaz quvuri ichki diametri, m; Tcp, Pcr, zsr — hisoblanayotgan davr uchun gazning oʻrtacha mutlaq harorati, mutlaq bosimi vagaz siquvchanligi koeffitsiyenti, K, MRa, tegishlicha; τ — hisoblanayotgan davr uchun gaz quvurining ish vaqti, d; 11350,7 — SI tizimida oʻlchamlarni hisobga olish koeffitsiyenti. Gaz quvuri germetiklik darajasi quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi bunda 0,15 — trubaning tashqi va ichki korroziyasi taʼsirini hisobga oladigan koeffitsiyent; 15 — yoʻqotish meʼyorlari belgilangan gaz quvurining yaroqlilik muddati, y; τu — gaz quvuridan foydalanish muddati, u. Ulama magistral gaz quvuri uchastkasi foydalanish muddati (τe) quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda n — gaz quvurining turli vaqtda ishga tushirilgan uchastkalari soni; τi — gaz quvuri 1-uchastka foydalanish muddati, y; li — gaz quvuri 1-uchastka uzunligi, km; L — nuchastkadan iborat gaz quvurining toʻliq uzunligi, km. 2. GS va GTS kommunikatsiyalari va armaturalaridan texnologik yoʻqotishlarni hisoblash, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi [10]: bunda F′ va F′′ — KS (GTS) kommunikatsiyalari trubalarining, loyiha hujjatlari asosida aniqlanadigan geometrik ustki sirti, tegishlicha KS uchun kompressor sexidan avval va keyin, GTS uchun esa — bosim regulatorlaridan avval va keyin, m2; P′, T′, z′ va P′′, T′′, z′′ — gaz koʻrsatkichlari (mutlaq bosim MRa, harorat K, z — gaz siquvchanlik koeffitsiyenti) tegishlicha KS uchun kompressor sexidan avval va keyin, GTS uchun esa — bosim regulatorlaridan avval va keyin; τ — rejalashtirilgan davr uchun KS (GTS) ish vaqti, d; M — KS (GRS) kommunikatsiyalar germetiklik darajasi, formula (50) boʻyicha aniqlanadi; 66,36 — SI tizimida oʻlchamlarni hisobga olish koeffitsiyenti. Agar teshiklar hajmi aniq boʻlsa, ular orqali gaz yoʻqotishlari formula (55) boʻyicha aniqlanadi. Formula (52) oʻrniga quyidagi soddalashtirilgan formula qoʻllanishi mumkin: a — tuzatuvchi koeffitsiyent (V.5. jadval). Qolgan belgilar formula (49) bilan bir xil boʻladi. ε siqish darajasi 1,4 gacha hamda sirtlar nisbati va taxminan 3. Faza oʻzgarishlari vaqtida gazning yashirin yoʻqotishlarini hisoblash, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aamalga oshiriladi [3]: bunda A — oʻlchamni hisobga oladigan koeffitsiyent, 10-3 • m3/kg ga teng; Qg — rejalashtirilgan davr uchun gaz quvuri orqali bosim ostida uzatiladigan gazning hajmi, standart sharoitlarda, m3; Wn — rejalashtirilgan davr uchun gaz quvurining hisoblanayotgan uchastkasiga kirish qismida gazning oʻrtacha namlik darajasi, g/m3; Wk — rejalashtirilgan davr uchun gaz quvurining hisoblanayotgan uchastkasidan chiqish qismida gazning oʻrtacha namlik darajasi, g/m3. Gaz namligi darajalari 6-ilovasi boʻyicha aniqlanadi. 4. Gaz quvuri yorilishida gaz yoʻqotishlarini hisoblash formula (41) boʻyicha amalga oshiriladi. 5. Gazning teshiklar orqali yoʻqolishi, standart sharoitlarda, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda μsr ‎‎— gaz sizib chiqayotgan teshik orqali oʻrtacha yoʻqotish koeffitsiyenti (0,9); du — gaz sizib chiqayotgan teshikning shartli diametri, mm; R — gaz quvuridagi gazning mutlaq bosimi, MRa; τ — teshik orqali gaz yoʻqotish vaqti, d; T — gaz quvuridagi gazning mutlaq harorati, K; z — gaz siquvchanlik koeffitsiyenti; 2174 — SI tizimida oʻlchamlarni hisobga olish koeffitsiyenti; Psr — gazning havodagi oʻrtacha nisbiy zichligi, ishchi sharoitda: bunda p — gaz quvurida gaz zichligi, kg /m3; 1,2047 — havo zichligi, standart sharoitlarda, kg /m3. RNH, oS W, g/m3 TTR, oS W, g/m3 R=5,5 R=4,0 R=5,5 R=4,0 -5 0,09 0,11 25 0,58 0,74 -3 0,105 0,13 26 0,62 0,78 0 0,13 0,16 27 0,65 0,84 1 0,135 0,17 28 0,70 0,88 2 0,145 0,18 29 0,72 0,92 3 0,155 0,19 30 0,76 0,98 4 0,165 0,205 31 0,82 1,05 5 0,18 0,22 32 0,85 1,10 6 0,19 0,23 33 0,90 1,15 7 0,205 0,25 34 0,95 1,22 8 0,215 0,27 35 1,00 1,30 9 0,225 0,29 36 1,05 1,35 10 0,24 0,30 37 1,10 1,45 11 0,26 0,32 38 1,15 1,50 12 0,275 0,34 39 1,20 1,60 13 0,29 0,37 40 1,30 1,65 14 0,31 0,39 41 1,35 1,85 15 0,33 0,42 42 1,45 1,85 16 0,35 0,44 43 1,50 2,0 17 0,37 0,46 44 1,60 2,05 18 0,40 0,49 45 1,65 2,15 19 0,42 0,52 46 1,75 2,25 20 0,45 0,56 47 1,80 2,40 21 0,48 0,60 48 1,90 2,50 22 0,50 0,63 49 2,0 2,60 23 0,52 0,66 50 2,10 2,75 24 0,55 0,70 1. Changtutgichlar, filtr-separatorlarni produvka qilishda va gaz quvurlarini porshenlashtirishda toʻqilgan suyuqlik hajmini hisoblanishi, quyidagi formula boʻyicha aamalga oshiriladi: bunda, Qj — toʻqilgan suyuqlik hajmi, m3; τ — suyuqlikni toʻkish vaqti, min; Rizb — gaz quvuridagi ortiqcha bosim, MRa; L — produvka patrubkasi uzunligi, m; α va β — produvka patrubkasi shartli diametriga bogʻliq holda, darajalari 11-jadvalda keltirib oʻtilgan koeffitsiyentlar; 15 — empirik koeffitsiyent; 0,0981 — SI tizimida oʻlchamlarni hisobga olish koeffitsiyenti. Produvka patrubkasi shartli diametri, mm Koeffitsiyentlar α β 1 2 3 20 0,65 0,76 30 1,05 0,60 40 1,51 0,48 50 2,1 0,39 80 5,39 0,22 100 8,42 0,17 150 18,9 0,103 200 33,7 0,073 250 52,6 0,056 300 75,8 0,045 400 134,7 0,032 500 210 0,024 700 412 0,015 1000 856 0,01 1200 1122 0,0095 1. Tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar uchun sarf qilishni rejalashtirishda tashkilotdagi mavjud barcha agregatlar, asbob-uskuna va kommunikatsiyalarni, ularning texnik koʻrsatkichlarini inobatga olish zarur. 2. Rejalashirilgan davr uchun tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar uchun sarf qilish meʼyori, m3/106 m3∙km koʻrinishida, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: 3. Tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar uchun umumiy rejalashtirilgan sarfini tabiiy gaz sarflash meʼyorini tovar transport ishi rejalashtirilgan oʻlchamiga nisbatan hisoblash orqali aniqlanadi. 4. Gaz transport tashkiloti uchun tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar uchun sarflash meʼyorlari, gaz transport tashkiloti (“Oʻztransgaz”AJ) taqdim etadigan maʼlumotlar asosida maxsus ilmiy tashkilot (“OʻzLITIneftgaz” OAJ) tomonidan ishlab chiqiladi va yuqori turuvchi tashkilot (“Oʻzbekneftegaz” AJ) tomonidan tasdiqlanadi. Tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar uchun davriy tarzda (oy, chorak, yil) sarflash rejali hajmlari hisobi (“Oʻztransgaz”AJ) tomonidan idoraviy boʻysunuv ostidagi tashkilotlar talabnomalari asosida amalga oshiriladi. Tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar sarflash hisoblari “Oʻzbekneftegaz” AJga koʻrib chiqish va tasdiqlash uchun yuboriladi. “Oʻzbekneftegaz” AJ tomonidan rejali koʻrsatkichlar tasdiqlanib, “Oʻztransgaz”AJ ga yuborilganidan soʻng, mazkur hajmlar, tuzilmalar talabnomalariga muvofiq, oʻtgan davrdagi haqiqatda tabiiy gazni oʻz ehtiyojlari va texnologik yoʻqotishlar uchun gaz sarfini inobatga olgan holda, “Oʻztransgaz”AJ tuzilmalari va sarflash qismlari boʻyicha taqsimlanadi (2-ilova). V.1 jadval (maʼlumot tariqasida) Turli aholi punktlarida tashqi (atmosfera) havo oʻrtacha harorati darajalari (KMK 2.01.01-94 boʻyicha) Respublika, viloyat, punkt Tashqi havo harorati, 0S Oʻrtacha oylar boʻyicha Oʻrtacha choraklar boʻycha Oʻrtacha yil boʻyicha I II III IV Yanv. Fev. Mart Aprel May Iyun Iyul Avg. Sent. Okt. Noyabr. Dek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Qoraqalpogʻiston Respublikasi Qoraqalpogʻiston -8,2 -7,9 -0,5 10,3 18,6 24,0 27,0 24,6 17,3 8,0 0,7 -4,4 -5,5 17,6 23,0 1,4 9,1 Moʻynoq -5,9 -5,5 0,1 9,4 18,1 23,7 26,6 25,0 19,1 10,8 3,2 -2,4 3,8 17,1 23,6 3,9 10,2 Nukus -4,9 -3,3 3,8 13,4 21,1 25,9 28,0 25,4 19,1 10,7 2,9 -2,9 -1,5 20,1 24,2 3,6 11,6 Chimboy -6,1 -4,5 2,4 12,4 19,9 24,4 26,4 24,1 17,9 9,8 2,1 -3,8 2,7 18,9 22,8 2,7 10,4 Andijon viloyati Andijon -2,2 1,2 8,1 16,1 21,1 25,7 27,2 25,0 19,8 13,1 5,6 0,5 2,4 21,1 24,0 6,4 13,5 Xonobod -2,9 -0,1 7,0 14,8 19,4 24,1 25,4 23,1 18,3 11,9 5,0 0,4 1,3 19,4 22,3 5,8 12,2 Buxoro viloyati Buxoro 0,4 2,7 8,4 16,5 22,3 26,7 28,4 25,7 20,1 13,1 6,7 2,3 3,8 21,8 24,7 7,4 14,4 Gʻijduvon 0,2 2,5 8,3 16,4 22,4 26,6 28,8 26,1 20,3 13,1 6,6 2,0 3,7 21,8 25,1 7,2 14,4 Qorakoʻl 0,6 3,4 8,9 16,8 23,1 27,5 29,3 26,9 21,0 13,8 6,9 2.2 4,3 22,5 25,7 7,6 15,0 Jizzax viloyati Gʻallaorol -2,3 0,5 6,2 13,1 18,5 24,0 26,9 24,6 18,3 11,1 4,2 -0,3 1,5 18,5 23,3 5,0 12,1 Jizzax -0,4 2,0 7,9 15,1 21,2 26,4 28,6 26,6 20,9 13,7 6,8 2,2 3,2 20,9 25,4 7,6 14,3 Doʻstlik 0,2 1,5 8,1 16,3 21,6 26,5 28,1 25,3 20,0 13,2 7,2 2,5 3,3 21,5 24,5 7,6 14,2 V.1 jadvali davomi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Qashqadaryo viloyati Gʻuzor 2,9 5,3 9,8 16,6 22,6 27,7 29,9 28,2 22,9 16,2 9,6 5,0 6,0 22,3 29,7 10,3 16,4 Qarshi 1,1 4,3 9,3 16,4 22,6 27,6 30,0 27,5 21,3 14,3 8,0 3,2 4,9 22,2 26,3 8,5 15,5 Minchuqur -3,1 -2,7 1,0 7,1 11,6 17,0 19,9 18,7 14,0 8,0 3,0 -0,8 -1,6 11,9 17,5 3,4 7,8 Muborak 1,5 4,0 9,1 16,7 23,5 28,9 31,8 29,4 22,7 14,6 7,3 2,6 4,9 23,0 28,0 8,2 16,0 Shahrisabz 1,7 4,3 9,0 15,5 20,9 25,9 28,5 26,5 20,9 14,3 8,5 4,1 5,0 20,8 25,3 9,0 15,0 Navoiy viloyati Zarafshon -2,1 0 6,3 14,8 21,6 25,8 28,7 27,0 20,7 13,0 5,1 1,0 1,4 14,1 25,5 6,4 13,5 Navoiy 0,9 3,6 8,4 15,8 21,7 26,3 28,3 25,9 19,9 13,3 7,1 2,7 4,3 21,3 24,7 7,7 14,5 Nurota -0,1 2,2 7,0 14,3 20,4 25,8 28,1 25,8 19,7 12,4 6,0 1,5 3,0 20,2 24,5 6,6 13,6 Uchquduq -2,2 -0,2 5,6 14,7 21,7 27,3 29,9 27,4 21,2 12,5 5,0 0 1,1 21,2 26,2 5,8 13,5 Namangan viloyati Kosonsoy -1,4 0,9 6,6 13,9 18,8 22,9 25,4 24,0 19,0 12,6 5,7 0,8 2,0 18,5 22,8 6,4 12,4 Namangan -2,0 1,1 8,5 16,2 21,5 25,7 27,2 25,2 20,2 13,5 5,9 0,2 2,5 21,1 24,2 6,5 13,7 Pop -1,1 1,8 8,7 16,6 21,8 26,0 27,7 25,8 20,8 13,7 6,4 0,9 3,1 21,5 24,8 7,0 14,1 Samarqand viloyati Kataqoʻrgʻan -0,2 2,3 7,5 14,4 20,4 25,5 27,9 25,8 20,0 12,7 6,2 1,8 3,2 20,1 24,6 6,9 13,7 Qoʻshrabod -1,5 0,3 6,1 13,1 18,1 24,3 27,3 25,4 19,4 11,6 5,4 1,1 1,6 18,5 24,0 6,0 12,6 Samarqand 0,5 2,8 7,4 14,2 19,3 23,9 25,9 24,0 19,0 12,7 6,6 2,6 3,6 19,8 23,0 7,3 13,3 Surxondaryo viloyati Denov 3,6 6,1 10,7 17,1 22,3 27,0 28,4 26,1 21,3 15,5 9,9 5,6 6,8 22,1 25,3 10,3 16,2 Termiz 2,6 6,0 11,4 18,4 24,3 28,2 30,4 28,1 22,4 15,8 9,9 5,1 6,7 14,6 27,0 10,3 16,9 Sherobod 4,0 6,9 11,6 18,7 24,9 29,0 31,8 29,7 24,5 18,0 11,2 6,3 7,5 24,5 28,7 11,8 18,1 V.1 jadvali davomi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sirdaryo viloyati Guliston -2,0 1,5 8,0 15,1 21,1 25,4 26,8 24,4 18,9 12,7 5,8 0,8 2,5 20,5 23,4 6,4 13,2 Sirdaryo -1,5 1,0 7,7 15,2 21,0 25,4 26,8 24,3 18,8 12,3 5,3 0,2 2,4 20,5 23,3 5,9 13,1 Yangiyer 0,1 2,7 8,6 16,0 22,0 27,2 29,4 27,2 21,5 14,6 7,5 2,2 3,8 21,7 26,0 8,1 14,9 Toshkent viloyati Olmaliq 1,5 3,0 8,2 16,5 20,9 26,2 28,2 26,0 20,9 13,9 8,1 4,1 4,2 21,2 25,0 8,3 14,8 Angren 0,1 1,1 6,4 13,7 18,3 23,7 26,2 24,1 19,3 12,6 6,9 2,6 2,5 18,6 23,2 7,4 12,9 Bekobod 1,3 2,5 8,8 16,6 21,3 26,1 27,5 24,8 19,9 13,6 9,0 3,1 4,2 21,3 24,1 8,6 14,5 Oygaing -10,6 -9,7 -4,9 1,7 7,6 11,9 15,0 15,2 10,1 3,3 -4,0 -7,9 -8,4 7,01 13,4 -2,9 2,3 Toshkent -0,4 2,0 7,9 14,7 20,2 24,9 27,1 25,1 19,6 12,8 6,7 2,0 3,2 19,9 23,9 7,2 13,6 Chorvoq -1,6 0,1 5,2 12,5 17,1 21,7 24,8 23,6 18,5 12,1 5,7 0,7 1,2 17,1 22,3 6,2 11,7 Chirchiq -0,3 1,6 7,4 14,4 19,7 24,3 26,9 25,5 20,7 13,8 7,1 2,3 2,9 19,5 24,4 7,7 13,6 Fargʻona viloyati Qoʻqon -1,8 1,6 8,4 16,4 21,6 25,6 27,4 25,5 20,1 13,1 5,5 0,4 2,7 21,2 24,3 6,3 13,7 Fargʻona -1,7 1,5 7,9 15,6 20,8 25,0 26,9 25,0 19,7 13,1 5,7 0,7 2,6 20,5 23,9 6,5 13,3 Shoximardon -3,6 -1,7 3,2 10,4 14,4 18,7 22,2 21,3 16,4 10,3 3,9 -1,1 0,7 14,5 20,0 4,4 9,6 Xorazm viloyati Urganch -3,7 -2,3 4,9 14,4 21,6 26,4 28,2 25,7 19,4 11,4 3,8 -1,6 0,4 20,8 24,4 4,5 12,4 Xiva -3,3 -0,9 5,6 14,8 21,7 26,1 27,8 25,1 19,1 11,7 4,2 1,3 0,5 20,9 24,0 4,9 12,5 V.2 jadvali ε0,3-1 darajalari ε 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ε 1,04 0,0118 0,0121 0,0124 0,0127 0,0130 0,0133 0,0136 0,0139 0,0142 0,0145 1,04 1,05 0,0147 0,0150 0,0153 0,0156 0,0159 0,0162 0,0165 0,0168 0,0171 0,0173 1,05 1,06 0,0176 0,0179 0,0182 0,0185 0,0188 0,0191 0,0194 0,0196 0,0199 0,0202 1,06 1,07 0,0205 0,0208 0,0211 0,0214 0,0216 0,0219 0,0222 0,0225 0,0228 0,0231 1,07 1,08 0,0234 0,0236 0,0239 0,0242 0,0245 0,0248 0,0251 0,0253 0,0256 0,0259 1,08 1,09 0,0262 0,0265 0,0268 0,0270 0,0273 0,0276 0,0279 0,0282 0,0284 0,0287 1,09 1,10 0,0290 0,0293 0,0296 0,0298 0,0302 0,0304 0,0307 0,0310 0,0312 0,0315 1,10 1,11 0,0318 0,0321 0,0324 0,0326 0,0329 0,0332 0,0335 0,0338 0,0340 0,0343 1,11 1,12 0,0346 0,0349 0,0351 0,0354 0,0357 0,0360 0,0362 0,0365 0,0368 0,0371 1,12 1,13 0,0373 0,0376 0,0379 0,0382 0,0384 0,0387 0,0390 0,0393 0,0395 0,0398 1,13 1,14 0,0401 0,0404 0,0406 0,0409 0,0412 0,0415 0,0417 0,0420 0,0423 0,0425 1,14 1,15 0,0428 0,0431 0,0434 0,0436 0,0439 0,0442 0,0444 0,0447 0,0450 0,0453 1,15 1,16 0,0455 0,0458 0,0461 0,0463 0,0466 0,0469 0,0472 0,0474 0,0477 0,0780 1,16 1,17 0,0482 0,0485 0,0488 0,0490 0,0493 0,0496 0,0498 0,0501 0,0504 0,0506 1,17 1,18 0,0509 0,0512 0,0514 0,0517 0,0520 0,0522 0,0525 0,0528 0,0530 0,0560 1,18 1,19 0,0536 0,0538 0,0541 0,0544 0,0546 0,0549 0,0552 0,0554 0,0557 0,0560 1,19 1,20 0,0562 0,0565 0,0567 0,0570 0,0573 0,0575 0,0578 0,0581 0,0583 0,0586 1,20 1,21 0,0589 0,0591 0,0594 0,0596 0,0599 0,0602 0,0604 0,0607 0,0609 0,0612 1,21 1,22 0,0615 0,0617 0,0620 0,0623 0,0625 0,0628 0,0630 0,0633 0,0636 0,0638 1,22 1,23 0,0641 0,0643 0,0646 0,0649 0,0651 0,0654 0,0656 0,0659 0,0661 0,0664 1,23 1,24 0,0667 0,0669 0,0672 0,0674 0,0677 0,0679 0,0682 0,0685 0,0687 0,0690 1,24 1,25 0,0692 0,0695 0,0697 0,0700 0,0703 0,0705 0,0708 0,0710 0,0713 0,0715 1,25 1,26 0,0718 0,0720 0,0723 0,0726 0,0728 0,0731 0,0733 0,0736 0,0738 0,0741 1,26 1,27 0,0743 0,0746 0,0748 0,0751 0,0754 0,0756 0,0759 0,0761 0,0764 0,0766 1,27 1,28 0,0769 0,0771 0,0774 0,0776 0,0779 0,0781 0,0784 0,0786 0,0789 0,0791 1,28 1,29 0,0794 0,0796 0,0799 0,0801 0,0804 0,0806 0,0809 0,0811 0,0814 0,0816 1,29 1,30 0,0819 0,0821 0,0824 0,0826 0,0829 0,0831 0,0834 0,0836 0,0839 0,0841 1,30 1,31 0,0844 0,0846 0,0849 0,0851 0,0854 0,0856 0,0859 0,0861 0,0864 0,0866 1,31 1,32 0,0869 0,0871 0,0874 0,0876 0,0879 0,0881 0,0883 0,0886 0,0888 0,0891 1,32 1,33 0,0893 0,0896 0,0898 0,0901 0,0903 0,0906 0,0908 0,0910 0,0913 0,0915 1,33 1,34 0,0918 0,0820 0,0823 0,0925 0,0927 0,0930 0,0932 0,0935 0,0937 0,0940 1,34 1,35 0,0942 0,0945 0,0947 0,0949 0,0952 0,0954 0,0957 0,0959 0,0961 0,0964 1,35 1,36 0,0966 0,0969 0,0971 0,0974 0,0976 0,0979 0,0981 0,0983 0,0986 0,0988 1,36 1,37 0,0990 0,0993 0,0995 0,0998 0,1000 0,1002 0,1005 0,1007 0,1010 0,1012 1,37 1,38 0,1014 0,1017 0,1019 0,1022 0,1024 0,1027 0,1029 0,1031 0,1034 0,1036 1,38 1,39 0,1038 0,1041 0,1043 0,1045 0,1048 0,1050 0,1053 0,1055 0,1057 0,1060 1,39 1,40 0,1062 0,1064 0,1067 0,1069 0,1072 0,1074 0,1076 0,1079 0,1081 0,1083 1,40 1,41 0,1086 0,1088 0,1090 0,1093 0,1095 0,1098 0,1100 0,1102 0,1105 0,1107 1,41 1,42 0,1109 0,1112 0,1114 0,1116 0,1119 0,1121 0,1123 0,1126 0,1128 0,1130 1,42 1,43 0,1133 0,1135 0,1138 0,1140 0,1142 0,1145 0,1147 0,1149 0,1151 0,1154 1,43 1,44 0,1156 0,1158 0,1161 0,1163 0,1165 0,1168 0,1170 0,1172 0,1175 0,1177 1,44 1,45 0,1179 0,1182 0,1184 0,1186 0,1189 0,1191 0,1193 0,1195 0,1198 0,1200 1,45 1,46 0,1202 0,1205 0,1207 0,1209 0,1212 0,1214 0,1216 0,1219 0,1221 0,1223 1,46 1,47 0,1225 0,1228 0,1230 0,1232 0,1234 0,1237 0,1239 0,1241 0,1243 0,1246 1,47 1,48 0,1248 0,1250 0,1253 0,1255 0,1257 0,1259 0,1262 0,1264 0,1266 0,1269 1,48 1,49 0,1271 0,1273 0,1275 0,1278 0,1280 0,1282 0,1284 0,1287 0,1289 0,1291 1,49 1,50 0,1293 0,1295 0,1298 0,1300 0,1302 0,1305 0,1307 0,1309 0,1312 0,1314 1,50 1,51 0,1316 0,1318 0,1320 0,1322 0,1325 0,1327 0,1329 0,1332 0,1334 0,1336 1,51 1,52 0,1338 0,1341 0,1343 0,1345 0,1347 0,1350 0,1352 0,1354 0,1356 0,1359 1,52 1,53 0,1361 0,1362 0,1365 0,1367 0,1370 0,1372 0,1374 0,1376 0,1379 0,1381 1,53 1,54 0,1383 0,1384 0,1387 0,1389 0,1392 0,1394 0,1396 0,1399 0,1401 0,1403 1,54 1,55 0,1405 0,1407 0,1410 0,1412 0,1414 0,1416 0,1418 0,1421 0,1423 0,1425 1,55 ε 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ε V.2 jadvali davomi 1,56 0,1427 0,1429 0,1432 0,1434 0,1436 0,1438 0,1440 0,1442 0,1445 0,1447 1,56 1,57 0,1449 0,1451 0,1453 0,1456 0,1458 0,1460 0,1462 0,1464 0,1467 0,1469 1,57 1,58 0,1471 0,1473 0,1475 0,1477 0,1480 0,1482 0,1484 0,1486 0,1488 0,1490 1,58 1,59 0,1493 0,1495 0,1497 0,1499 0,1501 0,1503 0,1506 0,1508 0,1510 0,1512 1,59 1,60 0,1514 0,1516 0,1519 0,1521 0,1523 0,1525 0,1527 0,1529 0,1531 0,1534 1,60 1,61 0,1536 0,1538 0,1540 0,1542 0,1544 0,1547 0,1549 0,1551 0,1553 0,1555 1,61 1,62 0,1557 0,1559 0,1562 0,1564 0,1566 0,1568 0,1570 0,1572 0,1574 0,1576 1,62 1,63 0,1579 0,1581 0,1583 0,1585 0,1587 0,1589 0,1591 0,1594 0,1596 0,1598 1,63 1,64 0,1600 0,1602 0,1604 0,1606 0,1608 0,1610 0,1613 0,1615 0,1517 0,1619 1,64 1,65 0,1621 0,1623 0,1625 0,1627 0,1629 0,1632 0,1634 0,1636 0,1638 0,1640 1,65 1,66 0,1642 0,1644 0,1646 0,1648 0,1651 0,1653 0,1655 0,1657 0,1659 0,1661 1,66 1,67 0,1663 0,1665 0,1667 0,1669 0,1671 0,1673 0,1675 0,1678 0,1680 0,1682 1,67 1,68 0,1684 0,1686 0,1688 0,1690 0,1692 0,1694 0,1697 0,1699 0,1701 0,1703 1,68 1,69 0,1705 0,1707 0,1709 0,1711 0,1713 0,1715 0,1717 0,1719 0,1721 0,1723 1,69 1,70 0,1726 0,1728 0,1730 0,1732 0,1734 0,1736 0,1738 0,1740 0,1742 0,1744 1,70 1,71 0,1746 0,1748 0,1750 0,1752 0,1754 0,1757 0,1759 0,1761 0,1763 0,1765 1,71 1,72 0,1767 0,1769 0,1771 0,1773 0,1775 0,1777 0,1779 0,1781 0,1783 0,1785 1,72 1,73 0,1787 0,1789 0,1791 0,1793 0,1795 0,1798 0,1800 0,1802 0,1804 0,1806 1,73 1,74 0,1808 0,1810 0,1812 0,1814 0,1816 0,1818 0,1820 0,1822 0,1824 0,1826 1,74 1,75 0,1828 0,1830 0,1832 0,1834 0,1836 0,1838 0,1840 0,1842 0,1844 0,1846 1,75 1,76 0,1848 0,1850 0,1852 0,1854 0,1856 0,1858 0,1860 0,1862 0,1864 0,1866 1,76 1,77 0,1868 0,1870 0,1872 0,1874 0,1876 0,1878 0,1880 0,1882 0,1884 0,1886 1,77 1,78 0,1888 0,1890 0,1892 0,1894 0,1896 0,1898 0,1900 0,1902 0,1904 0,1906 1,78 1,79 0,1908 0,1910 0,1912 0,1914 0,1916 0,1918 0,1920 0,1922 0,1924 0,1926 1,79 1,80 0,1928 0,1930 0,1932 0,1934 0,1936 0,1938 0,1940 0,1942 0,1944 0,1946 1,80 1,81 0,1948 0,1950 0,1952 0,1954 0,1956 0,1958 0,1960 0,1962 0,1964 0,1966 1,81 1,82 0,1968 0,1970 0,1972 0,1974 0,1976 0,1978 0,1980 0,1982 0,1984 0,1986 1,82 1,83 0,1988 0,1990 0,1992 0,1994 0,1996 0,1998 0,1999 0,2001 0,2003 0,2005 1,83 1,84 0,2007 0,2009 0,2011 0,2013 0,2015 0,2017 0,2019 0,2021 0,2023 0,2025 1,84 1,85 0,2027 0,2029 0,2031 0,2033 0,2035 0,2037 0,2039 0,2040 0,2042 0,2044 1,85 1,86 0,2046 0,2048 0,2050 0,2052 0,2054 0,2056 0,2058 0,2060 0,2062 0,2064 1,86 1,87 0,2066 0,2068 0,2070 0,2072 0,2074 0,2075 0,2077 0,2079 0,2081 0,2083 1,87 1,88 0,2085 0,2087 0,2089 0,2091 0,2093 0,2095 0,2097 0,2099 0,2100 0,2102 1,88 1,89 0,2104 0,2106 0,2108 0,2110 0,2112 0,2114 0,2116 0,2118 0,2120 0,2121 1,89 1,90 0,2123 0,2125 0,2127 0,2129 0,2131 0,2133 0,2135 0,2137 0,2139 0,2141 1,90 1,91 0,2143 0,2144 0,2146 0,2148 0,2150 0,2152 0,2154 0,2156 0,2158 0,2160 1,91 1,92 0,2162 0,2163 0,2165 0,2167 0,2169 0,2171 0,2173 0,2175 0,2177 0,2179 1,92 1,93 0,2181 0,2182 0,2184 0,2186 0,2188 0,2190 0,2192 0,2194 0,2196 0,2198 1,93 1,94 0,2199 0,2201 0,2203 0,2205 0,2207 0,2209 0,2211 0,2213 0,2215 0,2216 1,94 1,95 0,2218 0,2220 0,2222 0,2224 0,2226 0,2228 0,2230 0,2232 0,2233 0,2235 1,95 1,96 0,2237 0,2239 0,2241 0,2243 0,2245 0,2246 0,2248 0,2250 0,2252 0,2254 1,96 1,97 0,2256 0,2258 0,2260 0,2262 0,2263 0,2265 0,2267 0,2269 0,2271 0,2273 1,97 1,98 0,2274 0,2276 0,2279 0,2280 0,2282 0,2284 0,2286 0,2287 0,2289 0,2291 1,98 1,99 0,2293 0,2295 0,2297 0,2299 0,2300 0,2302 0,2304 0,2306 0,2308 0,2310 1,99 2,00 0,2311 0,2313 0,2315 0,2317 0,2319 0,2321 0,2323 0,2324 0,2326 0,2328 2,00 2,01 0,2330 0,2332 0,2334 0,2335 0,2337 0,2339 0,2341 0,2343 0,2345 0,2346 2,01 2,02 0,2348 0,2350 0,2352 0,2354 0,2356 0,2357 0,2359 0,2361 0,2363 0,2365 2,02 2,03 0,2367 0,2368 0,2370 0,2372 0,2374 0,2376 0,2378 0,2380 0,2381 0,2383 2,03 2,04 0,2385 0,2387 0,2389 0,2390 0,2392 0,2394 0,2396 0,2397 0,2399 0,2401 2,04 2,05 0,2403 0,2405 0,2407 0,2408 0,2410 0,2412 0,2414 0,2416 0,2417 0,2419 2,05 2,06 0,2421 0,2423 0,2425 0,2427 0,2428 0,2430 0,2432 0,2434 0,2436 0,2437 2,06 2,07 0,2439 0,2441 0,2443 0,2445 0,2446 0,2448 0,2450 0,2452 0,2454 0,2456 2,07 2,08 0,2457 0,2459 0,2461 0,2463 0,2464 0,2466 0,2468 0,2470 0,2472 0,2478 2,08 2,09 0,2475 0,2477 0,2479 0,2480 0,2482 0,2484 0,2486 0,2488 0,2489 0,2491 2,09 2,10 0,2493 0,2495 0,2497 0,2498 0,2500 0,2502 0,2504 0,2505 0,2507 0,2509 2,10 ε 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ε V.3 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,56 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti z darajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,989 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,2 0,987 0,987 0,988 0,989 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,993 0,994 0,995 0,995 0,996 0,997 0,997 0,4 0,982 0,983 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,996 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,974 0,975 0,976 0,978 0,979 0,980 0,982 0,983 0,984 0,986 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,969 0,971 0,972 0,974 0,975 0,977 0,979 0,980 0,982 0,983 0,985 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992 0,994 1,2 0,965 0,967 0,968 0,970 0,972 0,974 0,975 0,977 0,979 0,981 0,982 0,984 0,986 0,988 0,989 0,991 0,993 1,4 0,961 0,963 0,965 0,966 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,984 0,986 0,988 0,990 0,992 1,6 0,956 0,958 0,961 0,963 0,965 0,967 0,969 0,971 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 1,8 0,952 0,954 0,957 0,959 0,961 0,964 0,966 0,969 0,971 0,973 0,976 0,978 0,981 0,983 0,985 0,988 0,990 2,0 0,947 0,950 0,953 0,955 0,958 0,961 0,963 0,966 0,968 0,971 0,974 0,976 0,979 0,982 0,984 0,987 0,989 2,2 0,943 0,946 0,949 0,952 0,954 0,957 0,960 0,963 0,966 0,969 0,971 0,974 0,977 0,980 0,983 0,986 0,988 2,4 0,939 0,942 0,945 0,948 0,951 0,954 0,957 0,960 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,985 0,988 2,6 0,934 0,938 0,941 0,944 0,947 0,951 0,954 0,957 0,961 0,964 0,967 0,970 0,974 0,977 0,980 0,983 0,987 2,8 0,930 0,933 0,937 0,940 0,944 0,947 0,951 0,954 0,958 0,961 0,965 0,968 0,972 0,975 0,979 0,982 0,986 3,0 0,926 0,929 0,933 0,937 0,940 0,944 0,948 0,952 0,955 0,959 0,963 0,966 0,970 0,974 0,978 0,981 0,985 3,2 0,921 0,925 0,929 0,933 0,937 0,941 0,945 0,949 0,953 0,957 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 3,4 0,917 0,921 0,925 0,929 0,933 0,938 0,942 0,946 0,950 0,954 0,958 0,962 0,967 0,971 0,975 0,979 0,983 3,6 0,912 0,917 0,921 0,926 0,930 0,934 0,939 0,943 0,947 0,952 0,956 0,960 0,965 0,969 0,974 0,978 0,982 3,8 0,908 0,913 0,917 0,922 0,926 0,931 0,936 0,940 0,945 0,949 0,954 0,958 0,963 0,968 0,972 0,977 0,981 4,0 0,904 0,908 0,913 0,918 0,923 0,928 0,932 0,937 0,942 0,947 0,952 0,957 0,961 0,966 0,971 0,976 0,981 4,2 0,899 0,904 0,909 0,914 0,919 0,924 0,929 0,934 0,939 0,944 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 4,4 0,895 0,900 0,905 0,911 0,916 0,921 0,926 0,932 0,937 0,942 0,947 0,953 0,958 0,963 0,968 0,974 0,979 4,6 0,891 0,896 0,901 0,907 0,912 0,918 0,923 0,929 0,934 0,940 0,945 0,951 0,956 0,961 0,967 0,972 0,978 4,8 0,886 0,892 0,898 0,903 0,909 0,915 0,920 0,926 0,932 0,937 0,943 0,949 0,954 0,960 0,966 0,971 0,977 5,0 0,882 0,888 0,894 0,899 0,905 0,911 0,917 0,923 0,929 0,935 0,941 0,947 0,953 0,958 0,964 0,970 0,976 5,2 0,877 0,884 0,890 0,896 0,902 0,908 0,914 0,920 0,926 0,932 0,939 0,945 0,951 0,957 0,963 0,969 0,975 5,4 0,873 0,879 0,886 0,892 0,898 0,905 0,911 0,917 0,924 0,930 0,936 0,943 0,949 0,955 0,962 0,968 0,974 5,6 0,869 0,875 0,882 0,888 0,895 0,901 0,908 0,914 0,921 0,928 0,934 0,941 0,947 0,954 0,960 0,967 0,973 5,8 0,864 0,871 0,878 0,885 0,891 0,898 0,905 0,912 0,918 0,925 0,932 0,939 0,945 0,952 0,959 0,966 0,973 6,0 0,860 0,867 0,874 0,881 0,888 0,895 0,902 0,909 0,916 0,923 0,930 0,937 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 6,2 0,856 0,863 0,870 0,877 0,884 0,892 0,899 0,906 0,913 0,920 0,928 0,935 0,942 0,949 0,956 0,964 0,971 6,4 0,851 0,859 0,866 0,873 0,881 0,888 0,896 0,903 0,911 0,918 0,925 0,933 0,940 0,948 0,955 0,962 0,970 6,6 0,847 0,854 0,862 0,870 0,877 0,885 0,893 0,900 0,908 0,916 0,923 0,931 0,938 0,946 0,954 0,961 0,969 6,8 0,842 0,850 0,858 0,866 0,874 0,882 0,890 0,897 0,905 0,913 0,921 0,929 0,937 0,945 0,952 0,960 0,968 7,0 0,838 0,846 0,854 0,862 0,870 0,878 0,886 0,895 0,903 0,911 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,967 7,2 0,834 0,842 0,850 0,859 0,867 0,875 0,883 0,892 0,900 0,908 0,917 0,925 0,933 0,941 0,950 0,958 0,966 7,4 0,829 0,838 0,846 0,855 0,863 0,872 0,880 0,889 0,897 0,906 0,914 0,923 0,931 0,940 0,948 0,957 0,965 V.3.1 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,57 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,989 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,2 0,987 0,988 0,988 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,995 0,995 0,996 0,997 0,997 0,4 0,983 0,983 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,996 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,974 0,975 0,976 0,978 0,979 0,980 0,981 0,983 0,984 0,985 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,969 0,971 0,972 0,974 0,975 0,977 0,978 0,980 0,981 0,983 0,985 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992 0,994 1,2 0,965 0,966 0,968 0,970 0,972 0,973 0,975 0,977 0,979 0,981 0,982 0,984 0,986 0,988 0,989 0,991 0,993 1,4 0,960 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,984 0,986 0,988 0,990 0,992 1,6 0,956 0,958 0,960 0,962 0,965 0,967 0,969 0,971 0,973 0,976 0,978 0,980 0,982 0,984 0,987 0,989 0,991 1,8 0,951 0,954 0,956 0,959 0,961 0,963 0,966 0,968 0,971 0,973 0,976 0,978 0,980 0,983 0,985 0,988 0,990 2,0 0,947 0,949 0,952 0,955 0,957 0,960 0,963 0,965 0,968 0,971 0,973 0,976 0,979 0,981 0,984 0,987 0,989 2,2 0,942 0,945 0,948 0,951 0,954 0,957 0,960 0,962 0,965 0,968 0,971 0,974 0,977 0,980 0,983 0,985 0,988 2,4 0,938 0,941 0,944 0,947 0,950 0,953 0,956 0,959 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 2,6 0,933 0,937 0,940 0,943 0,947 0,950 0,953 0,957 0,960 0,963 0,967 0,970 0,973 0,977 0,980 0,983 0,987 2,8 0,929 0,932 0,936 0,939 0,943 0,947 0,950 0,954 0,957 0,961 0,964 0,968 0,971 0,975 0,979 0,982 0,986 3,0 0,924 0,928 0,932 0,936 0,939 0,943 0,947 0,951 0,955 0,958 0,962 0,966 0,970 0,973 0,977 0,981 0,985 3,2 0,920 0,924 0,928 0,932 0,936 0,940 0,944 0,948 0,952 0,956 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 3,4 0,915 0,920 0,924 0,928 0,932 0,936 0,941 0,945 0,949 0,953 0,958 0,962 0,966 0,970 0,974 0,979 0,983 3,6 0,911 0,915 0,920 0,924 0,929 0,933 0,938 0,942 0,946 0,951 0,955 0,960 0,964 0,969 0,973 0,978 0,982 3,8 0,906 0,911 0,916 0,920 0,925 0,930 0,934 0,939 0,944 0,948 0,953 0,958 0,962 0,967 0,972 0,976 0,981 4,0 0,902 0,907 0,912 0,917 0,921 0,926 0,931 0,936 0,941 0,946 0,951 0,956 0,961 0,965 0,970 0,975 0,980 4,2 0,897 0,903 0,908 0,913 0,918 0,923 0,928 0,933 0,938 0,943 0,949 0,954 0,959 0,964 0,969 0,974 0,979 4,4 0,893 0,898 0,904 0,909 0,914 0,920 0,925 0,930 0,936 0,941 0,946 0,952 0,957 0,962 0,968 0,973 0,978 4,6 0,888 0,894 0,900 0,905 0,911 0,916 0,922 0,927 0,933 0,939 0,944 0,950 0,955 0,961 0,966 0,972 0,977 4,8 0,884 0,890 0,896 0,901 0,907 0,913 0,919 0,924 0,930 0,936 0,942 0,948 0,953 0,959 0,965 0,971 0,977 5,0 0,880 0,886 0,892 0,898 0,904 0,910 0,916 0,922 0,928 0,934 0,940 0,946 0,952 0,958 0,964 0,970 0,976 5,2 0,875 0,881 0,888 0,894 0,900 0,906 0,912 0,919 0,925 0,931 0,937 0,944 0,950 0,956 0,962 0,969 0,975 5,4 0,871 0,877 0,883 0,890 0,896 0,903 0,909 0,916 0,922 0,929 0,935 0,942 0,948 0,954 0,961 0,967 0,974 5,6 0,866 0,873 0,879 0,886 0,893 0,899 0,906 0,913 0,920 0,926 0,933 0,940 0,946 0,953 0,960 0,966 0,973 5,8 0,862 0,869 0,875 0,882 0,889 0,896 0,903 0,910 0,917 0,924 0,931 0,938 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 6,0 0,857 0,864 0,871 0,879 0,886 0,893 0,900 0,907 0,914 0,921 0,928 0,935 0,943 0,950 0,957 0,964 0,971 6,2 0,853 0,860 0,867 0,875 0,882 0,889 0,897 0,904 0,911 0,919 0,926 0,933 0,941 0,948 0,956 0,963 0,970 6,4 0,848 0,856 0,863 0,871 0,878 0,886 0,894 0,901 0,909 0,916 0,924 0,931 0,939 0,947 0,954 0,962 0,969 6,6 0,844 0,851 0,859 0,867 0,875 0,883 0,890 0,898 0,906 0,914 0,922 0,929 0,937 0,945 0,953 0,961 0,968 6,8 0,839 0,847 0,855 0,863 0,871 0,879 0,887 0,895 0,903 0,911 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,967 7,0 0,835 0,843 0,851 0,859 0,868 0,876 0,884 0,892 0,901 0,909 0,917 0,925 0,934 0,942 0,950 0,958 0,967 7,2 0,830 0,839 0,847 0,856 0,864 0,873 0,881 0,890 0,898 0,906 0,915 0,923 0,932 0,940 0,949 0,957 0,966 7,4 0,826 0,834 0,843 0,852 0,861 0,869 0,878 0,887 0,895 0,904 0,913 0,921 0,930 0,939 0,947 0,956 0,965 V.3.2 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,58 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti darajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,2 0,987 0,988 0,989 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,4 0,983 0,984 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,996 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,975 0,976 0,977 0,979 0,980 0,981 0,983 0,984 0,985 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,969 0,970 0,972 0,974 0,975 0,977 0,978 0,980 0,981 0,983 0,984 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992 0,994 1,2 0,964 0,966 0,968 0,970 0,971 0,973 0,975 0,977 0,979 0,980 0,982 0,984 0,986 0,987 0,989 0,991 0,993 1,4 0,960 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,984 0,986 0,988 0,990 0,992 1,6 0,955 0,957 0,960 0,962 0,964 0,966 0,969 0,971 0,973 0,975 0,978 0,980 0,982 0,984 0,986 0,989 0,991 1,8 0,951 0,953 0,956 0,958 0,960 0,963 0,965 0,968 0,970 0,973 0,975 0,978 0,980 0,983 0,985 0,988 0,990 2,0 0,946 0,949 0,951 0,954 0,957 0,959 0,962 0,965 0,968 0,970 0,973 0,976 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 2,2 0,941 0,944 0,947 0,950 0,953 0,956 0,959 0,962 0,965 0,968 0,971 0,974 0,976 0,979 0,982 0,985 0,988 2,4 0,937 0,940 0,943 0,946 0,949 0,953 0,956 0,959 0,962 0,965 0,968 0,971 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 2,6 0,932 0,936 0,939 0,942 0,946 0,949 0,953 0,956 0,959 0,963 0,966 0,969 0,973 0,976 0,980 0,983 0,986 2,8 0,928 0,931 0,935 0,939 0,942 0,946 0,949 0,953 0,957 0,960 0,964 0,967 0,971 0,975 0,978 0,982 0,985 3,0 0,923 0,927 0,931 0,935 0,938 0,942 0,946 0,950 0,954 0,958 0,961 0,965 0,969 0,973 0,977 0,981 0,984 3,2 0,919 0,923 0,927 0,931 0,935 0,939 0,943 0,947 0,951 0,955 0,959 0,963 0,967 0,971 0,975 0,979 0,984 3,4 0,914 0,918 0,923 0,927 0,931 0,935 0,940 0,944 0,948 0,953 0,957 0,961 0,965 0,970 0,974 0,978 0,983 3,6 0,909 0,914 0,918 0,923 0,927 0,932 0,936 0,941 0,946 0,950 0,955 0,959 0,964 0,968 0,973 0,977 0,982 3,8 0,905 0,910 0,914 0,919 0,924 0,929 0,933 0,938 0,943 0,948 0,952 0,957 0,962 0,967 0,971 0,976 0,981 4,0 0,900 0,905 0,910 0,915 0,920 0,925 0,930 0,935 0,940 0,945 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 4,2 0,896 0,901 0,906 0,911 0,916 0,922 0,927 0,932 0,937 0,942 0,948 0,953 0,958 0,963 0,968 0,974 0,979 4,4 0,891 0,896 0,902 0,907 0,913 0,918 0,924 0,929 0,935 0,940 0,945 0,951 0,956 0,962 0,967 0,973 0,978 4,6 0,886 0,892 0,898 0,903 0,909 0,915 0,920 0,926 0,932 0,937 0,943 0,949 0,954 0,960 0,966 0,971 0,977 4,8 0,882 0,888 0,894 0,900 0,905 0,911 0,917 0,923 0,929 0,935 0,941 0,947 0,953 0,958 0,964 0,970 0,976 5,0 0,877 0,883 0,890 0,896 0,902 0,908 0,914 0,920 0,926 0,932 0,938 0,945 0,951 0,957 0,963 0,969 0,975 5,2 0,873 0,879 0,885 0,892 0,898 0,904 0,911 0,917 0,923 0,930 0,936 0,943 0,949 0,955 0,962 0,968 0,974 5,4 0,868 0,875 0,881 0,888 0,894 0,901 0,908 0,914 0,921 0,927 0,934 0,940 0,947 0,954 0,960 0,967 0,973 5,6 0,864 0,870 0,877 0,884 0,891 0,898 0,904 0,911 0,918 0,925 0,932 0,938 0,945 0,952 0,959 0,966 0,972 5,8 0,859 0,866 0,873 0,880 0,887 0,894 0,901 0,908 0,915 0,922 0,929 0,936 0,943 0,950 0,957 0,964 0,971 6,0 0,854 0,862 0,869 0,876 0,883 0,891 0,898 0,905 0,912 0,920 0,927 0,934 0,942 0,949 0,956 0,963 0,971 6,2 0,850 0,857 0,865 0,872 0,880 0,887 0,895 0,902 0,910 0,917 0,925 0,932 0,940 0,947 0,955 0,962 0,970 6,4 0,845 0,853 0,861 0,868 0,876 0,884 0,892 0,899 0,907 0,915 0,922 0,930 0,938 0,946 0,953 0,961 0,969 6,6 0,841 0,849 0,857 0,864 0,872 0,880 0,888 0,896 0,904 0,912 0,920 0,928 0,936 0,944 0,952 0,960 0,968 6,8 0,836 0,844 0,852 0,861 0,869 0,877 0,885 0,893 0,901 0,910 0,918 0,926 0,934 0,942 0,951 0,959 0,967 7,0 0,831 0,840 0,848 0,857 0,865 0,874 0,882 0,890 0,899 0,907 0,916 0,924 0,932 0,941 0,949 0,958 0,966 7,2 0,827 0,836 0,844 0,853 0,861 0,870 0,879 0,887 0,896 0,905 0,913 0,922 0,930 0,939 0,948 0,956 0,965 7,4 0,822 0,831 0,840 0,849 0,858 0,867 0,875 0,884 0,893 0,902 0,911 0,920 0,929 0,937 0,946 0,955 0,964 V.3.3 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,59 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,2 0,987 0,988 0,989 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,4 0,983 0,984 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,975 0,976 0,977 0,979 0,980 0,981 0,983 0,984 0,985 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,969 0,970 0,972 0,973 0,975 0,977 0,978 0,980 0,981 0,983 0,984 0,986 0,987 0,989 0,991 0,992 0,994 1,2 0,964 0,966 0,968 0,969 0,971 0,973 0,975 0,977 0,978 0,980 0,982 0,984 0,986 0,987 0,989 0,991 0,993 1,4 0,959 0,961 0,963 0,965 0,967 0,969 0,972 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,984 0,986 0,988 0,990 0,992 1,6 0,955 0,957 0,959 0,961 0,964 0,966 0,968 0,970 0,973 0,975 0,977 0,980 0,982 0,984 0,986 0,989 0,991 1,8 0,950 0,952 0,955 0,957 0,960 0,962 0,965 0,967 0,970 0,972 0,975 0,977 0,980 0,982 0,985 0,987 0,990 2,0 0,945 0,948 0,951 0,953 0,956 0,959 0,962 0,964 0,967 0,970 0,973 0,975 0,978 0,981 0,983 0,986 0,989 2,2 0,941 0,944 0,947 0,949 0,952 0,955 0,958 0,961 0,964 0,967 0,970 0,973 0,976 0,979 0,982 0,985 0,988 2,4 0,936 0,939 0,942 0,946 0,949 0,952 0,955 0,958 0,961 0,965 0,968 0,971 0,974 0,977 0,981 0,984 0,987 2,6 0,931 0,935 0,938 0,942 0,945 0,948 0,952 0,955 0,959 0,962 0,966 0,969 0,972 0,976 0,979 0,983 0,986 2,8 0,927 0,930 0,934 0,938 0,941 0,945 0,949 0,952 0,956 0,960 0,963 0,967 0,971 0,974 0,978 0,981 0,985 3,0 0,922 0,926 0,930 0,934 0,937 0,941 0,945 0,949 0,953 0,957 0,961 0,965 0,969 0,973 0,976 0,980 0,984 3,2 0,917 0,921 0,925 0,930 0,934 0,938 0,942 0,946 0,950 0,954 0,958 0,963 0,967 0,971 0,975 0,979 0,983 3,4 0,913 0,917 0,921 0,926 0,930 0,934 0,939 0,943 0,947 0,952 0,956 0,960 0,965 0,969 0,974 0,978 0,982 3,6 0,908 0,912 0,917 0,922 0,926 0,931 0,935 0,940 0,945 0,949 0,954 0,958 0,963 0,968 0,972 0,977 0,981 3,8 0,903 0,908 0,913 0,918 0,922 0,927 0,932 0,937 0,942 0,947 0,951 0,956 0,961 0,966 0,971 0,976 0,980 4,0 0,898 0,904 0,909 0,914 0,919 0,924 0,929 0,934 0,939 0,944 0,949 0,954 0,959 0,964 0,969 0,974 0,979 4,2 0,894 0,899 0,904 0,910 0,915 0,920 0,926 0,931 0,936 0,941 0,947 0,952 0,957 0,963 0,968 0,973 0,979 4,4 0,889 0,895 0,900 0,906 0,911 0,917 0,922 0,928 0,933 0,939 0,944 0,950 0,955 0,961 0,967 0,972 0,978 4,6 0,884 0,890 0,896 0,902 0,907 0,913 0,919 0,925 0,931 0,936 0,942 0,948 0,954 0,959 0,965 0,971 0,977 4,8 0,880 0,886 0,892 0,898 0,904 0,910 0,916 0,922 0,928 0,934 0,940 0,946 0,952 0,958 0,964 0,970 0,976 5,0 0,875 0,881 0,888 0,894 0,900 0,906 0,912 0,919 0,925 0,931 0,937 0,944 0,950 0,956 0,962 0,969 0,975 5,2 0,870 0,877 0,883 0,890 0,896 0,903 0,909 0,916 0,922 0,929 0,935 0,941 0,948 0,954 0,961 0,967 0,974 5,4 0,866 0,872 0,879 0,886 0,892 0,899 0,906 0,913 0,919 0,926 0,933 0,939 0,946 0,953 0,959 0,966 0,973 5,6 0,861 0,868 0,875 0,882 0,889 0,896 0,903 0,910 0,916 0,923 0,930 0,937 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 5,8 0,856 0,863 0,871 0,878 0,885 0,892 0,899 0,906 0,914 0,921 0,928 0,935 0,942 0,949 0,957 0,964 0,971 6,0 0,852 0,859 0,866 0,874 0,881 0,889 0,896 0,903 0,911 0,918 0,926 0,933 0,940 0,948 0,955 0,963 0,970 6,2 0,847 0,855 0,862 0,870 0,877 0,885 0,893 0,900 0,908 0,916 0,923 0,931 0,939 0,946 0,954 0,961 0,969 6,4 0,842 0,850 0,858 0,866 0,874 0,882 0,889 0,897 0,905 0,913 0,921 0,929 0,937 0,945 0,952 0,960 0,968 6,6 0,838 0,846 0,854 0,862 0,870 0,878 0,886 0,894 0,902 0,910 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,967 6,8 0,833 0,841 0,850 0,858 0,866 0,875 0,883 0,891 0,900 0,908 0,916 0,925 0,933 0,941 0,950 0,958 0,966 7,0 0,828 0,837 0,845 0,854 0,862 0,871 0,880 0,888 0,897 0,905 0,914 0,922 0,931 0,940 0,948 0,957 0,965 7,2 0,824 0,832 0,841 0,850 0,859 0,868 0,876 0,885 0,894 0,903 0,912 0,920 0,929 0,938 0,947 0,956 0,964 7,4 0,819 0,828 0,837 0,846 0,855 0,864 0,873 0,882 0,891 0,900 0,909 0,918 0,927 0,936 0,945 0,954 0,963 V.3.4 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,60 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,2 0,988 0,988 0,989 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,4 0,983 0,984 0,985 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,975 0,976 0,977 0,979 0,980 0,981 0,983 0,984 0,985 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,968 0,970 0,972 0,973 0,975 0,976 0,978 0,979 0,981 0,983 0,984 0,986 0,987 0,989 0,990 0,992 0,994 1,2 0,964 0,966 0,967 0,969 0,971 0,973 0,975 0,976 0,978 0,980 0,982 0,984 0,985 0,987 0,989 0,991 0,993 1,4 0,959 0,961 0,963 0,965 0,967 0,969 0,971 0,973 0,975 0,977 0,979 0,981 0,984 0,986 0,988 0,990 0,992 1,6 0,954 0,956 0,959 0,961 0,963 0,966 0,968 0,970 0,972 0,975 0,977 0,979 0,982 0,984 0,986 0,988 0,991 1,8 0,949 0,952 0,954 0,957 0,959 0,962 0,965 0,967 0,970 0,972 0,975 0,977 0,980 0,982 0,985 0,987 0,990 2,0 0,945 0,947 0,950 0,953 0,956 0,958 0,961 0,964 0,967 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,983 0,986 0,989 2,2 0,940 0,943 0,946 0,949 0,952 0,955 0,958 0,961 0,964 0,967 0,970 0,973 0,976 0,979 0,982 0,985 0,988 2,4 0,935 0,938 0,941 0,945 0,948 0,951 0,954 0,958 0,961 0,964 0,967 0,971 0,974 0,977 0,980 0,984 0,987 2,6 0,930 0,934 0,937 0,941 0,944 0,948 0,951 0,955 0,958 0,962 0,965 0,968 0,972 0,975 0,979 0,982 0,986 2,8 0,925 0,929 0,933 0,937 0,940 0,944 0,948 0,951 0,955 0,959 0,963 0,966 0,970 0,974 0,977 0,981 0,985 3,0 0,921 0,925 0,929 0,933 0,936 0,940 0,944 0,948 0,952 0,956 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 3,2 0,916 0,920 0,924 0,928 0,933 0,937 0,941 0,945 0,949 0,954 0,958 0,962 0,966 0,970 0,975 0,979 0,983 3,4 0,911 0,916 0,920 0,924 0,929 0,933 0,938 0,942 0,947 0,951 0,955 0,960 0,964 0,969 0,973 0,978 0,982 3,6 0,906 0,911 0,916 0,920 0,925 0,930 0,934 0,939 0,944 0,948 0,953 0,958 0,962 0,967 0,972 0,976 0,981 3,8 0,902 0,906 0,911 0,916 0,921 0,926 0,931 0,936 0,941 0,946 0,951 0,956 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 4,0 0,897 0,902 0,907 0,912 0,917 0,922 0,928 0,933 0,938 0,943 0,948 0,953 0,959 0,964 0,969 0,974 0,979 4,2 0,892 0,897 0,903 0,908 0,913 0,919 0,924 0,930 0,935 0,940 0,946 0,951 0,957 0,962 0,967 0,973 0,978 4,4 0,887 0,893 0,898 0,904 0,910 0,915 0,921 0,927 0,932 0,938 0,943 0,949 0,955 0,960 0,966 0,972 0,977 4,6 0,882 0,888 0,894 0,900 0,906 0,912 0,918 0,923 0,929 0,935 0,941 0,947 0,953 0,959 0,964 0,970 0,976 4,8 0,878 0,884 0,890 0,896 0,902 0,908 0,914 0,920 0,926 0,933 0,939 0,945 0,951 0,957 0,963 0,969 0,975 5,0 0,873 0,879 0,885 0,892 0,898 0,905 0,911 0,917 0,924 0,930 0,936 0,943 0,949 0,955 0,962 0,968 0,974 5,2 0,868 0,875 0,881 0,888 0,894 0,901 0,908 0,914 0,921 0,927 0,934 0,940 0,947 0,954 0,960 0,967 0,973 5,4 0,863 0,870 0,877 0,884 0,891 0,897 0,904 0,911 0,918 0,925 0,931 0,938 0,945 0,952 0,959 0,966 0,972 5,6 0,858 0,866 0,873 0,880 0,887 0,894 0,901 0,908 0,915 0,922 0,929 0,936 0,943 0,950 0,957 0,964 0,971 5,8 0,854 0,861 0,868 0,876 0,883 0,890 0,897 0,905 0,912 0,919 0,927 0,934 0,941 0,949 0,956 0,963 0,970 6,0 0,849 0,856 0,864 0,871 0,879 0,887 0,894 0,902 0,909 0,917 0,924 0,932 0,939 0,947 0,954 0,962 0,969 6,2 0,844 0,852 0,860 0,867 0,875 0,883 0,891 0,899 0,906 0,914 0,922 0,930 0,937 0,945 0,953 0,961 0,968 6,4 0,839 0,847 0,855 0,863 0,871 0,879 0,887 0,895 0,903 0,911 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,968 6,6 0,835 0,843 0,851 0,859 0,868 0,876 0,884 0,892 0,901 0,909 0,917 0,925 0,934 0,942 0,950 0,958 0,967 6,8 0,830 0,838 0,847 0,855 0,864 0,872 0,881 0,889 0,898 0,906 0,915 0,923 0,932 0,940 0,949 0,957 0,966 7,0 0,825 0,834 0,842 0,851 0,860 0,869 0,877 0,886 0,895 0,904 0,912 0,921 0,930 0,938 0,947 0,956 0,965 7,2 0,820 0,829 0,838 0,847 0,856 0,865 0,874 0,883 0,892 0,901 0,910 0,919 0,928 0,937 0,946 0,955 0,964 7,4 0,815 0,825 0,834 0,843 0,852 0,861 0,871 0,880 0,889 0,898 0,907 0,917 0,926 0,935 0,944 0,953 0,963 V.3.5 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,61 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,2 0,988 0,988 0,989 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,993 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,998 0,4 0,983 0,984 0,985 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,975 0,976 0,977 0,979 0,980 0,981 0,983 0,984 0,985 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,968 0,970 0,971 0,973 0,975 0,976 0,978 0,979 0,981 0,983 0,984 0,986 0,987 0,989 0,990 0,992 0,994 1,2 0,963 0,965 0,967 0,969 0,971 0,973 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 0,993 1,4 0,959 0,961 0,963 0,965 0,967 0,969 0,971 0,973 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,990 0,992 1,6 0,954 0,956 0,958 0,961 0,963 0,965 0,967 0,970 0,972 0,974 0,977 0,979 0,981 0,984 0,986 0,988 0,991 1,8 0,949 0,951 0,954 0,956 0,959 0,962 0,964 0,967 0,969 0,972 0,974 0,977 0,979 0,982 0,985 0,987 0,990 2,0 0,944 0,947 0,949 0,952 0,955 0,958 0,961 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,977 0,980 0,983 0,986 0,989 2,2 0,939 0,942 0,945 0,948 0,951 0,954 0,957 0,960 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,979 0,982 0,985 0,988 2,4 0,934 0,937 0,941 0,944 0,947 0,951 0,954 0,957 0,960 0,964 0,967 0,970 0,974 0,977 0,980 0,983 0,987 2,6 0,929 0,933 0,936 0,940 0,943 0,947 0,950 0,954 0,957 0,961 0,965 0,968 0,972 0,975 0,979 0,982 0,986 2,8 0,924 0,928 0,932 0,936 0,939 0,943 0,947 0,951 0,955 0,958 0,962 0,966 0,970 0,973 0,977 0,981 0,985 3,0 0,919 0,923 0,927 0,931 0,935 0,940 0,944 0,948 0,952 0,956 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 3,2 0,915 0,919 0,923 0,927 0,932 0,936 0,940 0,944 0,949 0,953 0,957 0,961 0,966 0,970 0,974 0,978 0,983 3,4 0,910 0,914 0,919 0,923 0,928 0,932 0,937 0,941 0,946 0,950 0,955 0,959 0,964 0,968 0,973 0,977 0,982 3,6 0,905 0,910 0,914 0,919 0,924 0,929 0,933 0,938 0,943 0,948 0,952 0,957 0,962 0,966 0,971 0,976 0,981 3,8 0,900 0,905 0,910 0,915 0,920 0,925 0,930 0,935 0,940 0,945 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 4,0 0,895 0,900 0,905 0,911 0,916 0,921 0,926 0,932 0,937 0,942 0,947 0,953 0,958 0,963 0,968 0,974 0,979 4,2 0,890 0,896 0,901 0,907 0,912 0,918 0,923 0,928 0,934 0,939 0,945 0,950 0,956 0,961 0,967 0,972 0,978 4,4 0,885 0,891 0,897 0,902 0,908 0,914 0,920 0,925 0,931 0,937 0,942 0,948 0,954 0,960 0,965 0,971 0,977 4,6 0,880 0,886 0,892 0,898 0,904 0,910 0,916 0,922 0,928 0,934 0,940 0,946 0,952 0,958 0,964 0,970 0,976 4,8 0,875 0,882 0,888 0,894 0,900 0,907 0,913 0,919 0,925 0,931 0,938 0,944 0,950 0,956 0,962 0,969 0,975 5,0 0,871 0,877 0,883 0,890 0,896 0,903 0,909 0,916 0,922 0,929 0,935 0,942 0,948 0,954 0,961 0,967 0,974 5,2 0,866 0,872 0,879 0,886 0,892 0,899 0,906 0,913 0,919 0,926 0,933 0,939 0,946 0,953 0,959 0,966 0,973 5,4 0,861 0,868 0,875 0,882 0,889 0,896 0,902 0,909 0,916 0,923 0,930 0,937 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 5,6 0,856 0,863 0,870 0,877 0,885 0,892 0,899 0,906 0,913 0,921 0,928 0,935 0,942 0,949 0,956 0,964 0,971 5,8 0,851 0,858 0,866 0,873 0,881 0,888 0,896 0,903 0,910 0,918 0,925 0,933 0,940 0,948 0,955 0,962 0,970 6,0 0,846 0,854 0,861 0,869 0,877 0,885 0,892 0,900 0,908 0,915 0,923 0,931 0,938 0,946 0,954 0,961 0,969 6,2 0,841 0,849 0,857 0,865 0,873 0,881 0,889 0,897 0,905 0,912 0,920 0,928 0,936 0,944 0,952 0,960 0,968 6,4 0,836 0,845 0,853 0,861 0,869 0,877 0,885 0,893 0,902 0,910 0,918 0,926 0,934 0,942 0,951 0,959 0,967 6,6 0,831 0,840 0,848 0,857 0,865 0,873 0,882 0,890 0,899 0,907 0,916 0,924 0,932 0,941 0,949 0,958 0,966 6,8 0,827 0,835 0,844 0,853 0,861 0,870 0,878 0,887 0,896 0,904 0,913 0,922 0,930 0,939 0,948 0,956 0,965 7,0 0,822 0,831 0,839 0,848 0,857 0,866 0,875 0,884 0,893 0,902 0,911 0,920 0,928 0,937 0,946 0,955 0,964 7,2 0,817 0,826 0,835 0,844 0,853 0,862 0,872 0,881 0,890 0,899 0,908 0,917 0,926 0,936 0,945 0,954 0,963 7,4 0,812 0,821 0,831 0,840 0,849 0,859 0,868 0,878 0,887 0,896 0,906 0,915 0,924 0,934 0,943 0,953 0,962 V.3.6 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,62 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,991 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,2 0,988 0,989 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,998 0,4 0,983 0,984 0,985 0,986 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,974 0,976 0,977 0,978 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,995 1,0 0,968 0,970 0,971 0,973 0,974 0,976 0,978 0,979 0,981 0,982 0,984 0,986 0,987 0,989 0,990 0,992 0,994 1,2 0,963 0,965 0,967 0,969 0,970 0,972 0,974 0,976 0,978 0,980 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 0,993 1,4 0,958 0,960 0,962 0,964 0,966 0,969 0,971 0,973 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,992 1,6 0,953 0,955 0,958 0,960 0,962 0,965 0,967 0,969 0,972 0,974 0,976 0,979 0,981 0,984 0,986 0,988 0,991 1,8 0,948 0,951 0,953 0,956 0,958 0,961 0,964 0,966 0,969 0,971 0,974 0,977 0,979 0,982 0,984 0,987 0,990 2,0 0,943 0,946 0,949 0,952 0,954 0,957 0,960 0,963 0,966 0,969 0,971 0,974 0,977 0,980 0,983 0,986 0,989 2,2 0,938 0,941 0,944 0,947 0,950 0,954 0,957 0,960 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 2,4 0,933 0,936 0,940 0,943 0,946 0,950 0,953 0,956 0,960 0,963 0,966 0,970 0,973 0,976 0,980 0,983 0,986 2,6 0,928 0,932 0,935 0,939 0,943 0,946 0,950 0,953 0,957 0,960 0,964 0,968 0,971 0,975 0,978 0,982 0,985 2,8 0,923 0,927 0,931 0,935 0,939 0,942 0,946 0,950 0,954 0,958 0,961 0,965 0,969 0,973 0,977 0,981 0,984 3,0 0,918 0,922 0,926 0,930 0,935 0,939 0,943 0,947 0,951 0,955 0,959 0,963 0,967 0,971 0,975 0,979 0,983 3,2 0,913 0,918 0,922 0,926 0,931 0,935 0,939 0,944 0,948 0,952 0,956 0,961 0,965 0,969 0,974 0,978 0,982 3,4 0,908 0,913 0,917 0,922 0,927 0,931 0,936 0,940 0,945 0,949 0,954 0,959 0,963 0,968 0,972 0,977 0,981 3,6 0,903 0,908 0,913 0,918 0,923 0,927 0,932 0,937 0,942 0,947 0,951 0,956 0,961 0,966 0,971 0,976 0,980 3,8 0,898 0,903 0,908 0,913 0,919 0,924 0,929 0,934 0,939 0,944 0,949 0,954 0,959 0,964 0,969 0,974 0,979 4,0 0,893 0,899 0,904 0,909 0,915 0,920 0,925 0,931 0,936 0,941 0,946 0,952 0,957 0,962 0,968 0,973 0,978 4,2 0,888 0,894 0,899 0,905 0,911 0,916 0,922 0,927 0,933 0,938 0,944 0,950 0,955 0,961 0,966 0,972 0,977 4,4 0,883 0,889 0,895 0,901 0,907 0,912 0,918 0,924 0,930 0,936 0,941 0,947 0,953 0,959 0,965 0,971 0,976 4,6 0,878 0,884 0,890 0,897 0,903 0,909 0,915 0,921 0,927 0,933 0,939 0,945 0,951 0,957 0,963 0,969 0,975 4,8 0,873 0,880 0,886 0,892 0,899 0,905 0,911 0,918 0,924 0,930 0,936 0,943 0,949 0,955 0,962 0,968 0,974 5,0 0,868 0,875 0,881 0,888 0,895 0,901 0,908 0,914 0,921 0,927 0,934 0,941 0,947 0,954 0,960 0,967 0,973 5,2 0,863 0,870 0,877 0,884 0,891 0,897 0,904 0,911 0,918 0,925 0,931 0,938 0,945 0,952 0,959 0,966 0,972 5,4 0,858 0,865 0,872 0,880 0,887 0,894 0,901 0,908 0,915 0,922 0,929 0,936 0,943 0,950 0,957 0,964 0,971 5,6 0,853 0,861 0,868 0,875 0,883 0,890 0,897 0,905 0,912 0,919 0,926 0,934 0,941 0,948 0,956 0,963 0,970 5,8 0,848 0,856 0,864 0,871 0,879 0,886 0,894 0,901 0,909 0,916 0,924 0,932 0,939 0,947 0,954 0,962 0,969 6,0 0,843 0,851 0,859 0,867 0,875 0,882 0,890 0,898 0,906 0,914 0,921 0,929 0,937 0,945 0,953 0,961 0,968 6,2 0,838 0,846 0,855 0,863 0,871 0,879 0,887 0,895 0,903 0,911 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,967 6,4 0,833 0,842 0,850 0,858 0,867 0,875 0,883 0,892 0,900 0,908 0,916 0,925 0,933 0,941 0,950 0,958 0,966 6,6 0,828 0,837 0,846 0,854 0,863 0,871 0,880 0,888 0,897 0,905 0,914 0,923 0,931 0,940 0,948 0,957 0,965 6,8 0,823 0,832 0,841 0,850 0,859 0,867 0,876 0,885 0,894 0,903 0,911 0,920 0,929 0,938 0,947 0,955 0,964 7,0 0,818 0,828 0,837 0,846 0,855 0,864 0,873 0,882 0,891 0,900 0,909 0,918 0,927 0,936 0,945 0,954 0,963 7,2 0,813 0,823 0,832 0,841 0,851 0,860 0,869 0,879 0,888 0,897 0,906 0,916 0,925 0,934 0,944 0,953 0,962 7,4 0,808 0,818 0,828 0,837 0,847 0,856 0,866 0,875 0,885 0,894 0,904 0,914 0,923 0,933 0,942 0,952 0,961 V.3.7 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,63 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,2 0,988 0,989 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,998 0,4 0,983 0,984 0,985 0,986 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,974 0,976 0,977 0,978 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,988 0,989 0,990 0,992 0,993 0,995 1,0 0,968 0,969 0,971 0,973 0,974 0,976 0,977 0,979 0,981 0,982 0,984 0,985 0,987 0,989 0,990 0,992 0,994 1,2 0,963 0,965 0,966 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,978 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 0,992 1,4 0,958 0,960 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,972 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 1,6 0,953 0,955 0,957 0,960 0,962 0,964 0,967 0,969 0,972 0,974 0,976 0,979 0,981 0,983 0,986 0,988 0,990 1,8 0,948 0,950 0,953 0,955 0,958 0,961 0,963 0,966 0,968 0,971 0,974 0,976 0,979 0,982 0,984 0,987 0,989 2,0 0,942 0,945 0,948 0,951 0,954 0,957 0,960 0,963 0,965 0,968 0,971 0,974 0,977 0,980 0,983 0,985 0,988 2,2 0,937 0,940 0,944 0,947 0,950 0,953 0,956 0,959 0,962 0,965 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 2,4 0,932 0,936 0,939 0,942 0,946 0,949 0,953 0,956 0,959 0,963 0,966 0,969 0,973 0,976 0,980 0,983 0,986 2,6 0,927 0,931 0,934 0,938 0,942 0,945 0,949 0,953 0,956 0,960 0,963 0,967 0,971 0,974 0,978 0,982 0,985 2,8 0,922 0,926 0,930 0,934 0,938 0,941 0,945 0,949 0,953 0,957 0,961 0,965 0,969 0,973 0,976 0,980 0,984 3,0 0,917 0,921 0,925 0,929 0,934 0,938 0,942 0,946 0,950 0,954 0,958 0,963 0,967 0,971 0,975 0,979 0,983 3,2 0,912 0,916 0,921 0,925 0,929 0,934 0,938 0,943 0,947 0,951 0,956 0,960 0,965 0,969 0,973 0,978 0,982 3,4 0,907 0,911 0,916 0,921 0,925 0,930 0,935 0,939 0,944 0,949 0,953 0,958 0,963 0,967 0,972 0,977 0,981 3,6 0,902 0,907 0,912 0,916 0,921 0,926 0,931 0,936 0,941 0,946 0,951 0,956 0,961 0,965 0,970 0,975 0,980 3,8 0,897 0,902 0,907 0,912 0,917 0,922 0,928 0,933 0,938 0,943 0,948 0,953 0,958 0,964 0,969 0,974 0,979 4,0 0,892 0,897 0,902 0,908 0,913 0,919 0,924 0,929 0,935 0,940 0,946 0,951 0,956 0,962 0,967 0,973 0,978 4,2 0,886 0,892 0,898 0,903 0,909 0,915 0,920 0,926 0,932 0,937 0,943 0,949 0,954 0,960 0,966 0,971 0,977 4,4 0,881 0,887 0,893 0,899 0,905 0,911 0,917 0,923 0,929 0,935 0,941 0,946 0,952 0,958 0,964 0,970 0,976 4,6 0,876 0,882 0,889 0,895 0,901 0,907 0,913 0,919 0,926 0,932 0,938 0,944 0,950 0,956 0,963 0,969 0,975 4,8 0,871 0,878 0,884 0,890 0,897 0,903 0,910 0,916 0,923 0,929 0,935 0,942 0,948 0,955 0,961 0,968 0,974 5,0 0,866 0,873 0,879 0,886 0,893 0,899 0,906 0,913 0,920 0,926 0,933 0,940 0,946 0,953 0,960 0,966 0,973 5,2 0,861 0,868 0,875 0,882 0,889 0,896 0,903 0,910 0,916 0,923 0,930 0,937 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 5,4 0,856 0,863 0,870 0,877 0,885 0,892 0,899 0,906 0,913 0,921 0,928 0,935 0,942 0,949 0,956 0,964 0,971 5,6 0,851 0,858 0,866 0,873 0,881 0,888 0,895 0,903 0,910 0,918 0,925 0,933 0,940 0,948 0,955 0,962 0,970 5,8 0,846 0,853 0,861 0,869 0,877 0,884 0,892 0,900 0,907 0,915 0,923 0,930 0,938 0,946 0,953 0,961 0,969 6,0 0,841 0,849 0,857 0,864 0,872 0,880 0,888 0,896 0,904 0,912 0,920 0,928 0,936 0,944 0,952 0,960 0,968 6,2 0,836 0,844 0,852 0,860 0,868 0,877 0,885 0,893 0,901 0,909 0,918 0,926 0,934 0,942 0,950 0,959 0,967 6,4 0,830 0,839 0,847 0,856 0,864 0,873 0,881 0,890 0,898 0,907 0,915 0,923 0,932 0,940 0,949 0,957 0,966 6,6 0,825 0,834 0,843 0,851 0,860 0,869 0,878 0,886 0,895 0,904 0,912 0,921 0,930 0,939 0,947 0,956 0,965 6,8 0,820 0,829 0,838 0,847 0,856 0,865 0,874 0,883 0,892 0,901 0,910 0,919 0,928 0,937 0,946 0,955 0,964 7,0 0,815 0,824 0,834 0,843 0,852 0,861 0,870 0,880 0,889 0,898 0,907 0,917 0,926 0,935 0,944 0,953 0,963 7,2 0,810 0,820 0,829 0,839 0,848 0,857 0,867 0,876 0,886 0,895 0,905 0,914 0,924 0,933 0,943 0,952 0,962 7,4 0,805 0,815 0,824 0,834 0,844 0,854 0,863 0,873 0,883 0,893 0,902 0,912 0,922 0,931 0,941 0,951 0,961 V.3.8 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,64 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti z darajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,2 0,988 0,989 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,997 0,997 0,998 0,4 0,983 0,984 0,985 0,986 0,987 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,974 0,976 0,977 0,978 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,988 0,989 0,990 0,992 0,993 0,995 1,0 0,968 0,969 0,971 0,972 0,974 0,976 0,977 0,979 0,981 0,982 0,984 0,985 0,987 0,989 0,990 0,992 0,993 1,2 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 0,992 1,4 0,957 0,959 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 1,6 0,952 0,954 0,957 0,959 0,962 0,964 0,966 0,969 0,971 0,974 0,976 0,978 0,981 0,983 0,986 0,988 0,990 1,8 0,947 0,950 0,952 0,955 0,957 0,960 0,963 0,965 0,968 0,971 0,973 0,976 0,979 0,981 0,984 0,987 0,989 2,0 0,942 0,945 0,948 0,950 0,953 0,956 0,959 0,962 0,965 0,968 0,971 0,974 0,977 0,979 0,982 0,985 0,988 2,2 0,937 0,940 0,943 0,946 0,949 0,952 0,956 0,959 0,962 0,965 0,968 0,971 0,974 0,978 0,981 0,984 0,987 2,4 0,931 0,935 0,938 0,942 0,945 0,948 0,952 0,955 0,959 0,962 0,966 0,969 0,972 0,976 0,979 0,983 0,986 2,6 0,926 0,930 0,933 0,937 0,941 0,945 0,948 0,952 0,956 0,959 0,963 0,967 0,970 0,974 0,978 0,981 0,985 2,8 0,921 0,925 0,929 0,933 0,937 0,941 0,945 0,949 0,952 0,956 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 3,0 0,916 0,920 0,924 0,928 0,933 0,937 0,941 0,945 0,949 0,954 0,958 0,962 0,966 0,970 0,975 0,979 0,983 3,2 0,911 0,915 0,919 0,924 0,928 0,933 0,937 0,942 0,946 0,951 0,955 0,960 0,964 0,969 0,973 0,977 0,982 3,4 0,905 0,910 0,915 0,920 0,924 0,929 0,934 0,938 0,943 0,948 0,953 0,957 0,962 0,967 0,971 0,976 0,981 3,6 0,900 0,905 0,910 0,915 0,920 0,925 0,930 0,935 0,940 0,945 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 0,975 0,980 3,8 0,895 0,900 0,905 0,911 0,916 0,921 0,926 0,932 0,937 0,942 0,947 0,953 0,958 0,963 0,968 0,974 0,979 4,0 0,890 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,928 0,934 0,939 0,945 0,950 0,956 0,961 0,967 0,972 0,978 4,2 0,885 0,890 0,896 0,902 0,908 0,913 0,919 0,925 0,931 0,936 0,942 0,948 0,954 0,959 0,965 0,971 0,977 4,4 0,879 0,885 0,891 0,897 0,903 0,909 0,915 0,922 0,928 0,934 0,940 0,946 0,952 0,958 0,964 0,970 0,976 4,6 0,874 0,880 0,887 0,893 0,899 0,906 0,912 0,918 0,924 0,931 0,937 0,943 0,949 0,956 0,962 0,968 0,975 4,8 0,869 0,876 0,882 0,889 0,895 0,902 0,908 0,915 0,921 0,928 0,934 0,941 0,947 0,954 0,960 0,967 0,974 5,0 0,864 0,871 0,877 0,884 0,891 0,898 0,905 0,911 0,918 0,925 0,932 0,939 0,945 0,952 0,959 0,966 0,972 5,2 0,859 0,866 0,873 0,880 0,887 0,894 0,901 0,908 0,915 0,922 0,929 0,936 0,943 0,950 0,957 0,964 0,971 5,4 0,853 0,861 0,868 0,875 0,883 0,890 0,897 0,905 0,912 0,919 0,927 0,934 0,941 0,948 0,956 0,963 0,970 5,6 0,848 0,856 0,863 0,871 0,879 0,886 0,894 0,901 0,909 0,916 0,924 0,931 0,939 0,947 0,954 0,962 0,969 5,8 0,843 0,851 0,859 0,867 0,874 0,882 0,890 0,898 0,906 0,914 0,921 0,929 0,937 0,945 0,953 0,960 0,968 6,0 0,838 0,846 0,854 0,862 0,870 0,878 0,886 0,894 0,903 0,911 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,967 6,2 0,833 0,841 0,849 0,858 0,866 0,874 0,883 0,891 0,899 0,908 0,916 0,924 0,933 0,941 0,949 0,958 0,966 6,4 0,828 0,836 0,845 0,853 0,862 0,871 0,879 0,888 0,896 0,905 0,914 0,922 0,931 0,939 0,948 0,957 0,965 6,6 0,822 0,831 0,840 0,849 0,858 0,867 0,875 0,884 0,893 0,902 0,911 0,920 0,929 0,937 0,946 0,955 0,964 6,8 0,817 0,826 0,835 0,844 0,854 0,863 0,872 0,881 0,890 0,899 0,908 0,917 0,927 0,936 0,945 0,954 0,963 7,0 0,812 0,821 0,831 0,840 0,849 0,859 0,868 0,878 0,887 0,896 0,906 0,915 0,924 0,934 0,943 0,953 0,962 7,2 0,807 0,816 0,826 0,836 0,845 0,855 0,865 0,874 0,884 0,893 0,903 0,913 0,922 0,932 0,942 0,951 0,961 7,4 0,802 0,811 0,821 0,831 0,841 0,851 0,861 0,871 0,881 0,891 0,901 0,910 0,920 0,930 0,940 0,950 0,960 V.3.9 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,65 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,2 0,989 0,989 0,990 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,997 0,997 0,998 0,4 0,983 0,984 0,985 0,986 0,987 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,974 0,975 0,977 0,978 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,988 0,989 0,990 0,992 0,993 0,994 1,0 0,967 0,969 0,971 0,972 0,974 0,976 0,977 0,979 0,980 0,982 0,984 0,985 0,987 0,989 0,990 0,992 0,993 1,2 0,962 0,964 0,966 0,968 0,970 0,972 0,973 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,990 0,992 1,4 0,957 0,959 0,961 0,963 0,965 0,968 0,970 0,972 0,974 0,976 0,978 0,981 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 1,6 0,952 0,954 0,956 0,959 0,961 0,964 0,966 0,968 0,971 0,973 0,976 0,978 0,981 0,983 0,985 0,988 0,990 1,8 0,946 0,949 0,952 0,954 0,957 0,960 0,962 0,965 0,968 0,970 0,973 0,976 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 2,0 0,941 0,944 0,947 0,950 0,953 0,956 0,959 0,962 0,965 0,967 0,970 0,973 0,976 0,979 0,982 0,985 0,988 2,2 0,936 0,939 0,942 0,945 0,949 0,952 0,955 0,958 0,961 0,965 0,968 0,971 0,974 0,977 0,981 0,984 0,987 2,4 0,930 0,934 0,937 0,941 0,944 0,948 0,951 0,955 0,958 0,962 0,965 0,969 0,972 0,976 0,979 0,982 0,986 2,6 0,925 0,929 0,933 0,936 0,940 0,944 0,948 0,951 0,955 0,959 0,962 0,966 0,970 0,974 0,977 0,981 0,985 2,8 0,920 0,924 0,928 0,932 0,936 0,940 0,944 0,948 0,952 0,956 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 3,0 0,915 0,919 0,923 0,927 0,932 0,936 0,940 0,944 0,949 0,953 0,957 0,961 0,966 0,970 0,974 0,978 0,983 3,2 0,909 0,914 0,918 0,923 0,927 0,932 0,936 0,941 0,945 0,950 0,954 0,959 0,964 0,968 0,973 0,977 0,982 3,4 0,904 0,909 0,914 0,918 0,923 0,928 0,933 0,937 0,942 0,947 0,952 0,957 0,961 0,966 0,971 0,976 0,981 3,6 0,899 0,904 0,909 0,914 0,919 0,924 0,929 0,934 0,939 0,944 0,949 0,954 0,959 0,964 0,969 0,974 0,980 3,8 0,893 0,899 0,904 0,909 0,915 0,920 0,925 0,931 0,936 0,941 0,947 0,952 0,957 0,962 0,968 0,973 0,978 4,0 0,888 0,894 0,899 0,905 0,910 0,916 0,922 0,927 0,933 0,938 0,944 0,949 0,955 0,961 0,966 0,972 0,977 4,2 0,883 0,889 0,894 0,900 0,906 0,912 0,918 0,924 0,930 0,935 0,941 0,947 0,953 0,959 0,965 0,970 0,976 4,4 0,877 0,884 0,890 0,896 0,902 0,908 0,914 0,920 0,926 0,932 0,939 0,945 0,951 0,957 0,963 0,969 0,975 4,6 0,872 0,879 0,885 0,891 0,898 0,904 0,910 0,917 0,923 0,930 0,936 0,942 0,949 0,955 0,961 0,968 0,974 4,8 0,867 0,874 0,880 0,887 0,893 0,900 0,907 0,913 0,920 0,927 0,933 0,940 0,947 0,953 0,960 0,966 0,973 5,0 0,862 0,869 0,875 0,882 0,889 0,896 0,903 0,910 0,917 0,924 0,931 0,938 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 5,2 0,856 0,863 0,871 0,878 0,885 0,892 0,899 0,906 0,914 0,921 0,928 0,935 0,942 0,949 0,957 0,964 0,971 5,4 0,851 0,858 0,866 0,873 0,881 0,888 0,896 0,903 0,910 0,918 0,925 0,933 0,940 0,948 0,955 0,962 0,970 5,6 0,846 0,853 0,861 0,869 0,876 0,884 0,892 0,900 0,907 0,915 0,923 0,930 0,938 0,946 0,953 0,961 0,969 5,8 0,840 0,848 0,856 0,864 0,872 0,880 0,888 0,896 0,904 0,912 0,920 0,928 0,936 0,944 0,952 0,960 0,968 6,0 0,835 0,843 0,852 0,860 0,868 0,876 0,884 0,893 0,901 0,909 0,917 0,926 0,934 0,942 0,950 0,958 0,967 6,2 0,830 0,838 0,847 0,855 0,864 0,872 0,881 0,889 0,898 0,906 0,915 0,923 0,932 0,940 0,949 0,957 0,966 6,4 0,825 0,833 0,842 0,851 0,860 0,868 0,877 0,886 0,895 0,903 0,912 0,921 0,930 0,938 0,947 0,956 0,965 6,6 0,819 0,828 0,837 0,846 0,855 0,864 0,873 0,882 0,891 0,900 0,909 0,918 0,927 0,936 0,945 0,954 0,963 6,8 0,814 0,823 0,833 0,842 0,851 0,860 0,870 0,879 0,888 0,897 0,907 0,916 0,925 0,935 0,944 0,953 0,962 7,0 0,809 0,818 0,828 0,837 0,847 0,856 0,866 0,875 0,885 0,895 0,904 0,914 0,923 0,933 0,942 0,952 0,961 7,2 0,803 0,813 0,823 0,833 0,843 0,852 0,862 0,872 0,882 0,892 0,901 0,911 0,921 0,931 0,941 0,950 0,960 7,4 0,798 0,808 0,818 0,828 0,838 0,848 0,859 0,869 0,879 0,889 0,899 0,909 0,919 0,929 0,939 0,949 0,959 V.3.10 jadvali Havo nisbiy zichligi ΔV=0,66 darajasida tabiiy gazning siquvchanligi koeffitsiyenti zdarajasi t, °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 T, K 273 278 283 288 293 298 303 308 313 318 323 328 333 338 343 348 353 Bosim R, MRa 0,1 0,992 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,994 0,995 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,997 0,998 0,998 0,2 0,989 0,989 0,990 0,990 0,991 0,992 0,992 0,993 0,993 0,994 0,994 0,995 0,996 0,996 0,997 0,997 0,998 0,4 0,983 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,6 0,978 0,979 0,980 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 0,8 0,973 0,974 0,975 0,977 0,978 0,979 0,981 0,982 0,984 0,985 0,986 0,988 0,989 0,990 0,992 0,993 0,994 1,0 0,967 0,969 0,971 0,972 0,974 0,975 0,977 0,979 0,980 0,982 0,984 0,985 0,987 0,988 0,990 0,992 0,993 1,2 0,962 0,964 0,966 0,968 0,969 0,971 0,973 0,975 0,977 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,988 0,990 0,992 1,4 0,956 0,959 0,961 0,963 0,965 0,967 0,969 0,972 0,974 0,976 0,978 0,980 0,983 0,985 0,987 0,989 0,991 1,6 0,951 0,953 0,956 0,958 0,961 0,963 0,966 0,968 0,971 0,973 0,975 0,978 0,980 0,983 0,985 0,988 0,990 1,8 0,946 0,948 0,951 0,954 0,956 0,959 0,962 0,965 0,967 0,970 0,973 0,975 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 2,0 0,940 0,943 0,946 0,949 0,952 0,955 0,958 0,961 0,964 0,967 0,970 0,973 0,976 0,979 0,982 0,985 0,988 2,2 0,935 0,938 0,941 0,945 0,948 0,951 0,954 0,958 0,961 0,964 0,967 0,971 0,974 0,977 0,980 0,984 0,987 2,4 0,929 0,933 0,937 0,940 0,944 0,947 0,951 0,954 0,958 0,961 0,965 0,968 0,972 0,975 0,979 0,982 0,986 2,6 0,924 0,928 0,932 0,935 0,939 0,943 0,947 0,951 0,954 0,958 0,962 0,966 0,970 0,973 0,977 0,981 0,985 2,8 0,919 0,923 0,927 0,931 0,935 0,939 0,943 0,947 0,951 0,955 0,959 0,963 0,967 0,971 0,975 0,980 0,984 3,0 0,913 0,918 0,922 0,926 0,931 0,935 0,939 0,944 0,948 0,952 0,957 0,961 0,965 0,969 0,974 0,978 0,982 3,2 0,908 0,912 0,917 0,922 0,926 0,931 0,935 0,940 0,945 0,949 0,954 0,958 0,963 0,968 0,972 0,977 0,981 3,4 0,903 0,907 0,912 0,917 0,922 0,927 0,932 0,937 0,941 0,946 0,951 0,956 0,961 0,966 0,971 0,975 0,980 3,6 0,897 0,902 0,907 0,913 0,918 0,923 0,928 0,933 0,938 0,943 0,948 0,954 0,959 0,964 0,969 0,974 0,979 3,8 0,892 0,897 0,903 0,908 0,913 0,919 0,924 0,930 0,935 0,940 0,946 0,951 0,957 0,962 0,967 0,973 0,978 4,0 0,886 0,892 0,898 0,903 0,909 0,915 0,920 0,926 0,932 0,937 0,943 0,949 0,954 0,960 0,966 0,971 0,977 4,2 0,881 0,887 0,893 0,899 0,905 0,911 0,917 0,922 0,928 0,934 0,940 0,946 0,952 0,958 0,964 0,970 0,976 4,4 0,876 0,882 0,888 0,894 0,900 0,907 0,913 0,919 0,925 0,931 0,938 0,944 0,950 0,956 0,962 0,969 0,975 4,6 0,870 0,877 0,883 0,890 0,896 0,903 0,909 0,915 0,922 0,928 0,935 0,941 0,948 0,954 0,961 0,967 0,974 4,8 0,865 0,871 0,878 0,885 0,892 0,898 0,905 0,912 0,919 0,925 0,932 0,939 0,946 0,952 0,959 0,966 0,973 5,0 0,859 0,866 0,873 0,880 0,887 0,894 0,901 0,908 0,915 0,922 0,929 0,936 0,944 0,951 0,958 0,965 0,972 5,2 0,854 0,861 0,869 0,876 0,883 0,890 0,898 0,905 0,912 0,920 0,927 0,934 0,941 0,949 0,956 0,963 0,970 5,4 0,849 0,856 0,864 0,871 0,879 0,886 0,894 0,901 0,909 0,917 0,924 0,932 0,939 0,947 0,954 0,962 0,969 5,6 0,843 0,851 0,859 0,867 0,874 0,882 0,890 0,898 0,906 0,914 0,921 0,929 0,937 0,945 0,953 0,960 0,968 5,8 0,838 0,846 0,854 0,862 0,870 0,878 0,886 0,894 0,902 0,911 0,919 0,927 0,935 0,943 0,951 0,959 0,967 6,0 0,832 0,841 0,849 0,857 0,866 0,874 0,883 0,891 0,899 0,908 0,916 0,924 0,933 0,941 0,949 0,958 0,966 6,2 0,827 0,836 0,844 0,853 0,862 0,870 0,879 0,887 0,896 0,905 0,913 0,922 0,931 0,939 0,948 0,956 0,965 6,4 0,822 0,831 0,839 0,848 0,857 0,866 0,875 0,884 0,893 0,902 0,911 0,919 0,928 0,937 0,946 0,955 0,964 6,6 0,816 0,825 0,835 0,844 0,853 0,862 0,871 0,880 0,890 0,899 0,908 0,917 0,926 0,935 0,945 0,954 0,963 6,8 0,811 0,820 0,830 0,839 0,849 0,858 0,867 0,877 0,886 0,896 0,905 0,915 0,924 0,933 0,943 0,952 0,962 7,0 0,805 0,815 0,825 0,835 0,844 0,854 0,864 0,873 0,883 0,893 0,902 0,912 0,922 0,932 0,941 0,951 0,961 7,2 0,800 0,810 0,820 0,830 0,840 0,850 0,860 0,870 0,880 0,890 0,900 0,910 0,920 0,930 0,940 0,950 0,960 7,4 0,795 0,805 0,815 0,825 0,836 0,846 0,856 0,866 0,877 0,887 0,897 0,907 0,918 0,928 0,938 0,948 0,958 V.4 jadvali Barometrik bosim, hPa Respublika, viloyat, punkt hRa Muborak 990 Sirdaryo viloyati Shahrisabz 950 Qoraqalpogʻiston Respublikasi Navoiy viloyati Guliston 990 Qoraqalpogʻiston 1010 Zarafshon 970 Sirdaryo 990 Muynoq 1010 Navoiy 970 Yangiyer 970 Nukus 1010 Nurota 950 Toshkent viloyati Chimboy 1010 Uchquduq 990 Andijon viloyati Namangan viloyati Olmaliq 950 Andijon 970 Kosonsoy 910 Angren 910 Xonobod 930 Namangan 970 Bekobod 990 Buxoro viloyati Pop 970 Oygaing 770 Buxoro 990 Samarqand viloyati Toshkent 950 Gijduvan 990 Chorvoq 910 Qorakoʻl 990 Kattaqoʻrgʻon 950 Chirchiq 950 Jizzax viloyati Koʻshrabod 930 Fargʻona viloyati Gʻallaorol 950 Samarqand 930 Qoʻqon 970 Jizzax 970 Surxan viloyati Fargʻona 950 Doʻstlik 970 Denov 950 Shaximardan 830 Qashqadaryo viloyati Termiz 970 Xorazm viloyati Gʻuzor 950 Sherobod 970 Urganch 1010 Qarshi 970 Xiva 1010 Manchukur 790 Bekobod 990 V.5 jadvali Formula 53 ga nisbatan tuzatish koeffitsiyenti darajalari ε 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 m 0,80 0,9906 0,9901 0,9896 0,9890 0,9884 0,9879 0,9873 0,9867 0,9862 0,9856 0,9850 0,9844 0,9838 0,9832 0,9826 0,9820 0,85 0,9925 0,9920 0,9916 0,9911 0,9906 0,9901 0,9897 0,9892 0,9887 0,9882 0,9876 0,9871 0,9866 0,9861 0,9855 0,9850 0,90 0,9943 0,9939 0,9935 0,9931 0,9927 0,9923 0,9919 0,9915 0,9910 0,9906 0,9901 0,9897 0,9892 0,9888 0,9883 0,9878 0,95 0,9959 0,9956 0,9953 0,9950 0,9947 0,9943 0,9940 0,9936 0,9933 0,9929 0,9925 0,9921 0,9918 0,9914 0,9910 0,9905 1,00 0,9975 0,9973 0,9971 0,9968 0,9965 0,9963 0,9960 0,9957 0,9954 0,9951 0,9948 0,9945 0,9941 0,9938 0,9935 0,9931 1,05 0,9990 0,9989 0,9987 0,9985 0,9983 0,9981 0,9979 0,9977 0,9974 0,9972 0,9969 0,9967 0,9964 0,9961 0,9958 0,9956 1,10 1,0005 1,0004 1,0003 1,0001 1,0000 0,9999 0,9997 0,9995 0,9994 0,9992 0,9990 0,9988 0,9986 0,9984 0,9981 0,9979 1,15 1,0019 1,0018 1,0018 1,0017 1,0016 1,0015 1,0014 1,0013 1,0012 1,0011 1,0009 1,0008 1,0006 1,0005 1,0003 1,0001 1,20 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0031 1,0031 1,0030 1,0030 1,0029 1,0028 1,0027 1,0026 1,0025 1,0024 1,0022 1,25 1,0044 1,0045 1,0046 1,0046 1,0046 1,0047 1,0047 1,0047 1,0046 1,0046 1,0046 1,0045 1,0045 1,0044 1,0043 1,0043 1,30 1,0056 1,0057 1,0059 1,0060 1,0060 1,0061 1,0062 1,0062 1,0063 1,0063 1,0063 1,0063 1,0063 1,0063 1,0062 1,0062 1,35 1,0068 1,0069 1,0071 1,0073 1,0074 1,0075 1,0076 1,0077 1,0078 1,0079 1,0079 1,0080 1,0080 1,0080 1,0080 1,0080 1,40 1,0079 1,0081 1,0083 1,0085 1,0087 1,0088 1,0090 1,0091 1,0093 1,0094 1,0095 1,0096 1,0097 1,0097 1,0098 1,0098 1,45 1,0089 1,0092 1,0094 1,0097 1,0099 1,0101 1,0103 1,0105 1,0107 1,0108 1,0110 1,0111 1,0112 1,0113 1,0114 1,0115 1,50 1,0099 1,0103 1,0105 1,0108 1,0111 1,0114 1,0116 1,0118 1,0120 1,0122 1,0124 1,0126 1,0128 1,0129 1,0130 1,0132 9.1-jadval — Sanoat tarmogʻi boʻyicha sarflarni hisobga olish bilan, tashkilot boʻyicha ishlatish va reglamentga asoslangan (texnologik) ehtiyojlar va yoʻqotishlarga gazning sarflari Gazning sarflari Oʻl. birligi. Miqdori Sotiladigan gaz hajmiga nisbatan, % 1. Gaz xoʻjaligining ishlatish ehtiyojlariga sarflanadigan gazning hajmi, Ve.n.,shu jumladan: Tashkilotning boʻlinmalari (xizmatlar, idoralar, boʻlinmalar, boʻlimlar, ustaxonalar, sexlar, laboratoriyalar va b.lar), gaz taqsimlash punktlari (GTP) joylashgan binolarni isitish Tashkilotning maishiy ehtiyojlari Laboratoriya, stendlar, kabinetlar va h.k. ning ehtiyojlari; Gaz quvurlarini izolyatsiyalash ishlarini bajaruvchi boʻlinmaning ehtiyojlari; Ustaxonaning ehtiyojlari; Metallni payvandlash va kesish boʻlinmalarining ehtiyojlari; Temirchilik pechining ehtiyojlari. 2. Texnologik (reglamentga asoslangan) ehtiyojlarga sarflanadigan gazning hajmi, Vt.n..,shu jumladan: Gaz quvurlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalarini ishga tushirishda, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirish Profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda, gaz quvurlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalaridan gazni chiqarib tashlash, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirish Saqlagich klapanlarni sozlashda gazni chiqarib tashlash Uy ichidagi gaz uskunalariga xizmat koʻrsatish va ishlatishda texnologik ehtiyojlarga 3. Texnologik yoʻqotishlar (meʼyorlanadigan), Vpot ,shu jumladan: Gaz quvurlari, GTP ning inshootlari va uskunalaridan, odatdagi sharoitlarda ishlatishda gaz quvurlari (flanetsli va rezbali birikmalari, salniklarni) ning germetikligini buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan gazning yoʻqotishlari Tarmoqdagi bosim ruxsat etilganidan ortib ketganda, saqlagich tashlash klapanlari orqali, gazni atmosferaga chiqarib tashlash Uy ichidagi gaz uskunalarini ishlatishdagi yoʻqotishlar 4. Avariya holatlaridagi yoʻqotishlar 5. Mavhum yoʻqotishlar 1. Quyidagi 3, 4, 5, 6, 7, 8-bandlarda Gaz xoʻjaligini ishlatish yoqilgʻi ehtiyojlari hajmi quyida keltirilgan usuliyat boʻyicha, faqat gazni hisobga olish asbobi mavjud boʻlmaganda, taʼmirlash yoki navbatdagi davlat qiyoslashidan oʻtkazish uchun vaqtincha yechib olinganda amalga oshiriladi. 2. Gaz sarfini hisobga olish asbobi mavjud boʻlganda, kelgusi yil uchun tashkilotning gazga boʻlgan ehtiyoji, hisobga olish asbobi koʻrsatkichining, soʻnggi uch yil uchun oʻrtacha statistik qiymati sifatida aniqlanadi. 3. Tashkilotning yoqilgʻi ehtiyojlari uchun sarflanadigan gazning umumiy hajmi Vgx, m3, gazning tashkilot binolari, GTP va h.k. larni isitishga sarflanadigan hajmlari yigʻindisidan tashkil topadi va quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Vot — binolarni isitish ehtiyojlariga sarflanadigan gazning hajmi, m3; Vot.GRP — GTP ni isitish ehtiyojlariga sarflanadigan gazning hajmi, m3; Vpr.n — boshqa ehtiyojlarga sarflanadigan gazning hajmi, m3 (gaz quvurlarini izolyatsiyalash, temirchilik pechlari, metalni payvandlash va kesish boʻlinmalari, kimyo laboratoriyalari ehtiyojlari, maishiy ehtiyojlar, ovqat tayyorlash va boshqalar). 4. Tashkilotning bino va inshootlari, gaz xoʻjaligining uskunalari va GTP ning binolarini isitish uchun gazning meʼyoriy sarfi Vomax, m3/h, Maʼlumotnoma [2] ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Qomax — binolarni isitish uchun maksimal issiqliq oqimi, kJ/s; η — mahalliy issiqlik manbaining foydali ish koeffitsiyenti; Qrn— tabiiy gazning quyi yonish issiqligi, hisob-kitoblarda 34400 kJ/m3 ga teng deb qabul qilinadi. 5. Binolarni isitish uchun maksimal issiqliq oqimi Qomax, kJ/s, KMK 2.04.07ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: qo — binolarni isitish uchun, ularning umumiy maydonining 1 m2 ga toʻgʻri keladigan maksimal issiqlik oqimining yaxlitlashtirilgan koʻrsatkichlari, W yoki J/s. Har bir region uchun qo ning aniq qiymati tashqaridagi havoning hisoblash yoʻli bilan belgilangan temperaturasiga bogʻliq holda, 11-ilovada keltirilgan 11.1-jadvali boʻyicha qabul qilinadi; A — binolarning umumiy maydoni, m2, (markaziy isitish tizimiga ega boʻlmagan va gaz bilan isitilishi lozim boʻlgan gaz xoʻjaligining binolari va GTP binolarining roʻyxati vakolatli organ tomonidan, isitiladigan maydonlarni koʻrsatib, tasdiqlanishi lozim); K1 — binolarni isitish uchun issiqlik oqimini hisobga olish koeffitsiyenti, maʼlumotlar mavjud boʻlmaganda 0,25 ga teng deb qabul qilinadi. 6. Isitish uchun gaz sarfining oʻrtacha bir soatlik meʼyori Vom, m3/h, KMK 2.04.07 ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: ti– isitiladigan binolar ichki havosining oʻrtacha temperaturasi: turar joy va jamoat binolari uchun 20 °S, ishlab chiqarish binolari uchun 16 °S va GTP binolari uchun 5 °S ga teng deb qabul qilinadi; tom — havoning oʻrtacha sutkalik temperaturasi 8 °S va undan past boʻlgan davrda tashqaridagi havoning oʻrtacha temperaturasi (isitish davri), oS; to — eng sovuq besh kunlikda tashqaridagi havoning, hisoblash yoʻli bilan belgi-langan temperaturasi, °S, (KMK 2.01.01 boʻyicha qabul qilinadi). 7. Oʻz ehtiyoji va foydalanish ehtiyojlari uchun gaz sarfi tamgʻalab oʻchirilmagan gazda ishlaydigan gaz qurilmalarining sutkada 24 soat toʻla quvvatda ishlashi hisobidan hisoblanadi. 8. Tashkilotni isitish uchun oʻrtacha soatlik meʼyorni Vom aniqlash naʼmunasi 11-ilovada koʻrsatilgan. 11.1. jadval — Turar joy binolari umumiy maydonining 1 m2 ni isitish uchun maksimal issiqlik oqimining yaxlitlangan koʻrsatkichlari qo, W yoki J/s (KMK 2.04.07 ga muvofiq) Turar joy binosining qavatlari soniBinolarning tavsifiBinoni isitishni loyihalashtirish uchun tashqi havoning hisoblangan temperaturasi, to °Cminus 5 oSminus 10 oSminus15 oSminus 20 oSminus 25 oS1985-yilgacha qurilgan binolar uchun1-2Energiyani tejash boʻyicha tadbirlarni joriy etishni hisobga olmasdan1481541602052133-4951021091171265 va ortiq65707779861-2Energiyani tejash boʻyicha tadbirlarni joriy etishni hisobga olgan holda1471531601942013-490971031111195 va ortiq65697375821985-yildan keyin qurilgan binolar uchun1-2Yangi namunaviy loyihalar boʻyicha1451521591661733-474808691975 va ortiq6567707381 Hisoblash namunasi: Buxoro shahri xududida joylashgan tashkilotni isitish uchun gazning oʻrtacha bir soatlik sarf meʼyorini aniqlash lozim. Boshlangʻich maʼlumotlar: Maksimal issiqlik oqimining yaxlitlangan koʻrsatkichi, qo — 148 J/s; Binolarning umumiy maydoni, A — 200 m2; Binolarni isitish uchun issiqlik oqimini hisobga olish koeffitsiyenti, K1 — 0,25; Isitiladigan ishlab chiqarish binolari ichidagi havoning oʻrtacha temperaturasi, ti — 16 °S; Havoning oʻrtacha sutkalik temperaturasi 8 °S va undan past boʻlgan davrda, tashqaridagi havoning oʻrtacha temperaturasi, tom — 2,4 oS; Eng sovuq besh kunlikda tashqaridagi havoning hisoblash yoʻli bilan belgilangan temperaturasi, KMK 2.01.01 boʻyicha qabul qilinadi, to — 0,4 oS; Tabiiy gazning quyi yonish issiqligi, Qrn — 34 400 kJ/m3; Mahalliy issiqlik manbaining foydali ish koeffitsiyenti, η — 0,9; Binolarni isitish uchun maksimal issiqlik oqimiQomax, kJ/h, (4) formula boʻyicha aniqlanadi: Binolarni isitish uchun gazning maksimal bir soatlik sarfiVomax , m3/h, (4) formula boʻyicha aniqlanadi va: Binolarni isitish uchun gazning oʻrtacha bir soatlik sarf meʼyori Vom , m3/h, (5) formula boʻyicha aniqlanadi va: 1. Tashqi gaz quvurlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalarini ishga tushirishda, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirishga sarflanadiga gaz hajmini aniqlash. a) Past bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalashda gazning bosimi ishchi bosimdan, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarida — 1,0∙105 Ra dan yoki 1,0kgf/cm2 dan ortiq boʻlmasligi lozim. b) GTP ni gaz bilan tozalash, 0,01∙105 Ra (0,01 kgf/cm2yoki1020 mm N2O) dan ortiq boʻlmagan bosim ostidagi gaz bilan, amalga oshiriladi. 2. Yangi qurilgan tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirishga sarflanadigan gazning hajmini hisoblash. a) Yangi qurilgan tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi Vpr , m3, Usuliyat [3] ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: K — tuzatish kiritish koeffitsiyenti (1,25 — 1,30); Tuzatish kiritish koeffitsiyenti, gaz bilan tozalash vaqtining tugashini toʻgʻri aniqlashning texnik jihatdan murak-kabligi bilan bogʻliq holda, gaz bilan tozalash uchun gaz sarfining ortishini hisobga oladi. Koeffitsiyent, ishlatuvchi tashkilotning texnik jihozlanishi va xodimlarning malakasiga bogʻliq holda, gazni, uni tarkibida havoning mavjudligiga ekspress-taxlil qilish uchun koʻchma gaz taxlilagichlardan foydalanishda, kichrayishi mumkin; Vv— gaz quvurini ishga tushiriladigan qismining gaz bilan tozalanadigan ichki qismining hajmi, m3; Ra— gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi, Pa. Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha qabul qilinadi, koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati. Rg— gaz bilan tozalashda gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Pa; past bosim ostidagi gaz quvurlari uchun — ishchi bosimdan; oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlari uchun — 1,0∙105 Pa dan ortiq boʻlmasligi lozim; Ts — GOST 2939 boʻyicha standart sharoitlarda gaz temperaturasi, K; Ts = 293,15 K; Tg — gaz temperaturasining koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati, K; b) Gaz quvurining ishga tushiriladigan qismining gaz bilan tozalanadigan ichki qismining hajmiVv, m3, geometrik usul bilan quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: π = 3,14; d — gaz quvurining ichki diametri, m; l — gaz quvurining ishga tushiriladigan qismining uzunligi, m. v) Yangi qurilgan tashqi gaz quvurlarini gaz bilan toʻldirishni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi Vz , m3, [3, 4, 5] quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Rizb.g — gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Pa; Qolgan belgilar K, Vv,Ra, Ts , Tgga tushuntirishlar — (6) formulaga qaralsin. g) Ishga tushirish jarayonida past, oʻrta va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirishni amalga oshirish uchun sarflanadigan gazning hajmlarini Vpr, m3 va Vz, m3, aniqlash namunasi 13-ilovada keltirilgan. d) Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning xajmi (6) formula boʻyicha aniqlanadigan, gazning minus 40 ºS dan 50 ºS gacha temperaturasida, gaz quvurining 1,0 km ga toʻgʻri keladigan hajmini Vpr, hisoblash natijalari 13.1 — 13.10 jadvallarida keltirilgan (13-ilova). e) Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning xajmi (8) formula boʻyicha aniqlanadigan, gazning minus 40 ºS dan 50 ºS gacha temperaturasida, gaz quvurining 1,0 km ga toʻgʻri keladigan hajmi Vzni hisoblash natijalari 13.11 — 13.29 jadvallarida keltirilgan (13-ilova). j) Yangi qurilgan gaz quvurlarini amaldagilariga ulash, gaz quvuridagi gazning bosimini gaz bilan taʼminlash sohasidagi texnik meʼyoriy hujjatlarda belgilangan qiymatlargacha pasaytirish yoʻli bilan, amalga oshiriladi. 3. Gaz quvurlarining qismlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalarini ishga tushirishda, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirishga sarflanadigan gazning hajmini aniqlash a). Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, ishga tushirish jarayonida GTP ni gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi Vvvod, m3, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Vpr.g. — GTP ning kirish va chiqish gaz quvurlarini ulashdan oldin gazni chiqarib tashlash va GTP ulangandan keyin amaldagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalashga sarflanadigan gazning hajmi, m3; Vpr — ishga tushirish jarayonida GTP ning gaz quvurlarini gaz bilan tozalashga sarflanadigan gazning hajmi, m3; Vpr.ob — sozlash jarayonida GTP ning uskunalarini gaz bilan tozalashga sarflanadigan gazning hajmi, m3. b) Sozlash jarayonida GTP ning uskunalarini gaz bilan tozalashga sarflanadigan gazning hajmi Vpr.ob, m3, usuliyat [3] ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: d — gaz bilan tozalash amalga oshiriladigan tozalash quvurining diametri, m. τ — gaz bilan tozalash vaqti, h; Pg.izb. — gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Pa; ρg — gaz zichligining koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati, kg/m3. Qolgan belgilar Ra, Tg ga tushuntirishlar — (6) formulaga qaralsin. v) Ishga tushirish jarayonida GTP gaz quvurlarining qismlarini gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmi Vpr., (6) formula boʻyicha aniqlanadi. Mazkur holat uchun (6) formulada quyidagilar qabul qilinadi: Vv — GTP ning ishga tushiriladigan gaz quvurlari qismlarining gaz oʻtuvchi ichki hajmi, m3; Rg— GTP ni gaz bilan tozalashda gazning ortiqcha bosimi, Pa.GTP ni gaz bilan tozalash 0,01∙105 Ra (0,01kgf/cm2 yoki 1020 mm N2O) dan ortiq boʻlmagan bosim ostidagi gaz bilan amalga oshiriladi. g) GTP ning ishga tushiriladigan gaz quvurlari qismlarining gaz oʻtuvchi ichki hajmi Vv, m3, geometrik usul bilan quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: π = 3,14; dsr — turli diametrlardagi qismlardan tashkil topgan GTP ning gaz quvuri diametri, m; l — GRP ning ishga tushiriladigan qismlarining uzunligi, m. d) Turli diametrlardagi qismlardan tashkil topgan GTP (GTQ) ning gaz quvurlari uchun, gaz quvuri diametrining qiymati dsr, m, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: d1, d2, dn — GTP gaz quvurlari qismlarining ichki diametrlari, m; l1, l2, ln — tegishli diametrlardagi GTP gaz quvurlari qismlarining uzunliklari, m. e) Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va amaldagi gaz quvurlarining uzib qoʻyiladigan qismlarini, ularga yangidan ishga tushiriladigan GTP ni ulashda gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi, Vpr.g , m3, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi. belgilar K, Vv,Ra, Rg ,Ts , Tgga tushuntirishlar — (6) formulaga qaralsin. j) Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, ishga tushirish jarayonida GTP gaz quvurlarining qismlarini, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun sarflanadigan gaz hajmlari Vvvod, Vpr.g, Vpr, Vpr.ob. ni hisoblash namunalari 14-ilovada keltirilgan. z) Gaz quvurlarini gaz bilan tozalanadigan qismlarining ichki hajmi Vv = 1,0 m3 va gazning temperaturasi minus 40 ºS dan 50 ºS gacha boʻlgan holatda, (6) formula boʻyicha aniqlanadigan gazning hajmi Vpr.ni hisoblash natijalari 14.1-jadvalida keltirilgan (14-ilova). 4. Profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda, gaz quvurlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalaridan gazni chiqarib tashlash, gaz bilan tozalash va gaz bilan toʻldirishga sarflanadigan gazning hajmini aniqlash a) Yer ostida joylashgan gaz quvurlarini toʻliq taʼmirlash, ishlatish jarayonida gaz quvurlarining korroziyadan yoki payvand choklarining sifatsizligidan jiddiy shikastlanganligi aniqlangan holatda amalga oshiriladi. b) Yer ustida joylashgan gaz quvurlarini toʻliq taʼmirlash, ishlatish jarayonida gaz quvuri va undagi inshootlarning jiddiy shikastlanganligi aniqlangan holatda amalga oshiriladi. Gaz quvurlarini toʻliq taʼmirlashda quyidagi ishlar amalga oshiriladi: gaz quvurlarining qismlarini almashtirish; ishlamaydigan gaz quvurlarini inert gaz bilan tozalab, kesib tashlash. v) “Profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda, gaz quvurlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalaridan gazni chiqarib tashlash, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirish” bandi boʻyicha gazning sarfini hisoblashda, hisobot davri uchun yer osti, yer ustida joylashgan gaz quvurlarini pasportlariga hisobot davrida yozilgan, bajarilgan taʼmirlash ishlarining bandlari boʻyicha, gaz quvurlarini (ROT jadvaliga muvofiq) toʻliq taʼmirlashga sarflangan gazning hajmi qabul qilinadi. g) GTP ga bir yilda 2-marta profilaktik xizmat koʻrsatiladi. Tekshirishdan maqsad nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish, uskunani berilgan (yozgi yoki qishki) tartibga sozlash hisoblanadi. d) GTP uskunalariga bir yilda bir marta texnik xizmat koʻrsatiladi (taftish qilinadi) va u uskunaning barcha uzellarini qismlarga ajratish, taʼmirlash va moylashdan iborat boʻladi. Taftish tugagandan keyin uskuna tekshiriladi va berilgan tartibga sozlanadi. Taftish natijalari dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi va GTP ning pasportiga kiritiladi. e) “Profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda, gaz quvurlari, BTM, GTP ning bogʻlovchi quvurlari va uskunalaridan gazni chiqarib tashlash, ularni gaz bilan tozalash va toʻldirish” bandi boʻyicha gazning sarfini hisoblashda, gaz bilan taʼminlash tashkilotida mavjud boʻlgan barcha GTP ga bir yilda bir marta texnik xizmat koʻrsatish (taftish qilish) uchun sarflangan gazning hajmi va bir yilda ikki marta profilaktik xizmat koʻrsatish uchun sarflangan gazning hajmlari, yil davomida meʼyorlanadigan gaz hajmlari hisoblanadi. j) Hisobot davrida GTP rejadan tashqari taʼmirlash amalga oshirilgan holatda, GTP ni taʼmirlash uchun reglamentga asoslangan taftishlarga sarflanadiganidan ortiqcha gaz sarflangan boʻlsa, unda gazning bu hajmi, taʼmirlashni amalga oshirish toʻgʻrisidagi Dalolatnomani koʻrsatish bilan, “Tashkilot boʻyicha ishlatish va reglamentga asoslangan (texnologik) ehtiyojlar va yoʻqotishlarga gazning sarflari” da alohida satrda aks ettiriladi. z) Amaldagi gaz quvurlaridagi bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga chiqarib tashlangan gazning hajmi, hamda ularni gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun sarflanadigan gazning hajmi Vpr.g , (13) formula boʻyicha aniqlanadi. i) Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga chiqarib tashlangan gazning hajmi Vpr.g va past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi amaldagi gaz quvurlarining uzib qoʻyiladigan qismlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini aniqlash namunasi 15-ilovada keltirilgan. k) Gazning temperaturasi minus 40 ºS dan 50 ºS gacha boʻlgan holatda gaz quvurlarining 1,0 km ga toʻgʻri keladigan, (13) formula boʻyicha aniqlanadigan gazning hajmi Vpr.g.ni hisoblash natijalari 15.1 — 15.10-jadvallarida keltirilgan (15-ilova). l) GTP uskunalariga texnik xizmat koʻrsatish (taftish qilish) ga sarflanadigan gazning hajmi Vrev., m3, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi bunda: Vpr.rev. — ishlarni boshlashdan oldin gazni chiqarib tashlash, ishlar tugagandan keyin GTP ning kirish va chiqish gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va gaz bilan toʻldirishga sarflanadigan gazning hajmi, m3; Vpr.ob — GTP ni sozlash jarayonida, uning uskunalarini gaz bilan tozalashga sarf-lanadigan gazning hajmi, m3 . m) Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga chiqarib tashlangan gazning hajmi va GTP dagi ishlar tugagandan keyin GTP gaz quvurlarining uzib qoʻyiladigan qismlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi, Vpr.rev, (14) formula boʻyicha aniqlanadi. Mazkur holat uchun (13) formulada quyidagilar qabul qilinadi: Vv — texnik xizmat koʻrsatilgan (taftish qilingan) GTP gaz quvurlari qismlarining, gaz bilan tozalanadigan, gaz oʻtuvchi ichki hajmi, m3; Rg— GTP ni gaz bilan tozalashda gazning ortiqcha bosimi, Pa.GTP ni gaz bilan tozalash 0,01∙105 Ra (0,01kgf/cm2 yoki 1020 mm N2O) dan ortiq boʻlmagan bosim ostidagi gaz bilan amalga oshiriladi. n) GTP ni sozlash jarayonida, uning uskunalarini gaz bilan tozalashga sarflanadigan gazning hajmi Vpr.ob., (10) formula boʻyicha aniqlanadi. o) GTP uskunalariga texnik xizmat koʻrsatish (taftish qilish)ga sarflanadigan gazning hajmi Vrev. ni hisoblash namunasi 16-ilovada keltirilgan. p) GTP ni sozlash jarayonida, uning uskunalariga profilaktik xizmat koʻrsatishda GTP uskunalarini gaz bilan tozalashga sarflanadigan gazning hajmi Vprof.obsl.., m3, (10) formula boʻyicha aniqlanadi. r) GTP uskunalariga profilaktik xizmat koʻrsatishga sarflanadigan gazning hajmi Vrev. ni hisoblash namunasi 16-ilovada keltirilgan. s) Gaz quvurlarini gaz bilan tozalanadigan qismlarining ichki hajmi Vv = 1,0 m3 va gazning temperaturasi minus 40 ºS dan 50 ºS gacha boʻlgan holatda, (13) formula boʻyicha aniqlanadigan gazning hajmi Vpr.rev.ni hisoblash natijalari 16.1 jadvalda keltirilgan (16-ilova). 5. Normal holatda ishlatishda ROT va boshqa ishlar jarayonida changtutkichlarni boʻshatishga sarflanadigan gazning hajmini hisoblash a) Changtutkichdan siqib chiqariladigan gazning hajmi, Vg, m3, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: V — changtutkichning geometrik hajmi, m3; R — changtutkichni boʻshatishdan oldin gazning ortiqcha bosimi, Ra; Ts — standart sharoitlardagi temperatura, K; TS = 293,15 K; Rc — standart sharoitlardagi atmosfera bosimi, Pa., Pc = 1,01325∙105 Ra; Z — ishchi koʻrsatkichlarda gazning siqilish omili; T — changtutkichni boʻshatishdan oldin gazning temperaturasi, K. b) Ishchi sharoitlarda gazning siqilish omillari, havo boʻyicha nisbiy zichlik qiymatini hisobga olgan holda, 17.1 — 17.9 jadvallar boʻyicha qabul qilinadi (17-ilova). v) Havo boʻyicha nisbiy zichlik, P, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: P — 293,15 K va 1,01325∙105 Ra da gaz quvuridagi gazning oʻrtacha zichligi, kg/m3; 1,204 — GOST 30319.1 ga muvofiq standart sharoitlarda havoning zichligi, kg/m3. g) Qiymatlari keltirilgan maʼlumotlar chegaralarida joylashgan havo boʻyicha nisbiy zichlik, p, temperatura, T, va bosim, R, koʻrsatkichlari uchun qiymatlarni yaxlitlashga ruxsat etiladi: p- uchun yuzdan bir ulushlargacha, T va R uchun 17.1 — 17.9 jadvallarda keltirilgan eng yaqin joylashgan qiymatlargacha. d) Changtutkichni boʻshatishda sarflanadigan gazning hajmi Vgni hisoblash namunasi 18-ilovada keltirilgan. 6. Saqlagich klapanlarni sozlash (ishlab ketishiga tekshirish) ga gazning sarfini aniqlash. a) SBK va STK larni ishlab ketish koʻrsatkichlarini tekshirish uch oyda kamida bir marta, hamda yozgi va qishki ish tartiblari boshlanishidan oldin va uskuna taʼmirlangandan keyin oʻtkaziladi. b) STK ning oʻtkazish qobiliyatini tekshirish va bir soat davomida 0 ºS va 0,10132 MRa da STK orqali tashlanadigan gazning miqdorini, Q,m3/h, SHNK 2.04.08 ga muvofiq aniqlash lozim: bosim tartiblagichidan oldin SBK mavjud boʻlganda — quyidagi formula boʻyicha: bunda: Qd — bosim tartiblagichining hisoblangan oʻtkazish qobiliyati, m3/h (0 ºS va 0,10132 MRa da), pasport yoki ishlatish hujjatlariga muvofiq qabul qilinadi; bosim tartiblagichidan oldin SBK mavjud boʻlmaganda, quyidagi formulalar boʻyicha: 1) zolotnikli klapanli bosim tartiblagichlari uchun 2) elektron tartiblagichli tartibga soluvchi toʻskichlar uchun GTP (GTQ) ga parallel tarzda bir necha bosim tartiblagichlarini oʻrnatish zarur boʻlganda, quyidagi formula boʻyicha: bunda: Q' — bir soat davomida STK orqali tashlanadigan gazning zarur boʻlgan jamlangan miqdori, m3/h (0 ºS va 0,10132 MRa da); n — gaz bosimi tartiblagichlari soni, dona; Q — har bir tartiblagich uchun bir soat davomida STK orqali tashlanadigan gazning miqdori, m3/h (0 ºS va 0,10132 MRa da). 7. Uy ichidagi gaz uskunalarini ishlatishda texnologik ehtiyojlar uchun tabiiy gazning meʼyoriy sarfini aniqlash. a) Turar joy binolarida bir yilda bir marta gaz plitalari, isititish, suv isitish asboblari va boshqa gaz bilan ishlaydigan uskunalarga texnik xizmat koʻrsatiladi Uy ichidagi gaz uskunalariga texnik xizmat koʻrsatishda i-gaz quvurini gazdan boʻshatish bilan keyinchalik isteʼmolchilarga qayta gaz berishni davom ettirish (uni toʻldirish) amalga oshiriladi. b) Mazkur boʻlimda keltirilgan hisob-kitoblar hisobga olish asboblari mavjud boʻlmagan yoki ishdan chiqqan holatda bajariladi. v) Texnologik ehtiyojlar uchun tabiiy gazning meʼyoriy sarfi va turar joy binolaridagi uy ichidagi gaz uskunalariga texnik xizmat koʻrsatish bilan bogʻliq boʻlgan gazning sarfini hisoblash uchun boshlangʻich maʼlumotlar, tashkilotda roʻyxatga olingan ishlatish hujjatlariga muvofiq qabul qilinadi. g) Hisobot davrida gaz bilan ishlaydigan uy ichidagi gaz uskunalarini rostlash va sozlash bilan bogʻliq boʻlgan, uskunalarni ish holatida ushlab turish va taʼmirlash boʻyicha ishlarni amalga oshirishda texnologik ehtiyojlar uchun gazning meʼyoriy sarfi, QTO , m3 , quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: NiTO-i-turdagi bir dona gaz bilan ishlaydigan uskunani sozlash va rostlashni amalga oshirish uchun tabiiy gaz sarfining alohida (individual) meʼyori, bir dona uskuna uchun, m3, 1-jadval boʻyicha qabul qilinadi. Ni — hisobot davrida sozlash va rostlash ishlari amalga oshirilgan i-turdagi gaz bilan ishlaydigan uskunalar soni. 1-jadval — i-turdagi bir dona gaz bilan ishlaydigan uskunani sozlash va rostlashni amalga oshirish uchun tabiiy gaz sarfining alohida (individual) meʼyori Gaz bilan ishlaydigan uskunaning turi Sozlash va rostlash uchun gaz sarfi-ning alohida (individual) meʼyori, NiTO, m3 bir dona uskuna uchun Gaz plitasi 1,0 Oqimli (protochniy) suvisitkich 1,0 Sigʻimli (yemkostnoy) suvisitkich yoki isitish qozoni 1,5 Maishiy isitish pechining gorelkasi 1,0 d) Hisobot davrida i-tashkilot boʻyicha gaz bilan ishlaydigan uy ichidagi gaz uskunalarini rostlash va sozlash bilan bogʻliq boʻlgan, uskunalarni ish holatida ushlab turish va taʼmirlash boʻyicha ishlarni amalga oshirishda texnologik ehtiyojlarga sarflanadigan gaz sarfi QTO ni (21) formula boʻyicha aniqlash namunasi 19-ilovada keltirilgan (19.1-jadval). e) Hisobot davrida uy ichidagi gaz uskunalarini taʼmirlashda gaz quvurlarini gazdan boʻshatish va keyingi gaz bilan toʻldirishda gazning meʼyoriy sarfi, QOSZP , m3, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: Bu yerda, NOSZP — uy ichi gaz uskunalarini taʼmirlash vaqtida i-gaz quvurlarini gazdan boʻshatish, keyinchalik isteʼmolchilarga gaz taʼminotini tiklash (uni toʻldirish), xar bir pagon metriga m3 gazning meʼyoriy sarfi 2-jadvaldan olinadi. LOSZP — taʼmirlanadigan i-gaz quvurining uzunligi, m. 2-jadval. Uy ichidagi gaz uskunalarini taʼmirlashda i-gaz quvurlarini gazdan boʻshatish, keyinchalik isteʼmolchilarga gaz taʼminotini tiklash (uni toʻldirish), xar bir pagon metriga m3 gazning meʼyoriy sarfi, QOSZP , m3, koʻrsatkichlari. Gaz quvurining diametri DN, mm Oʻlchash birligi i-gaz quvurini gazdan boʻshatish bilan keyinchalik toʻldirishda tabiiy gaz sarfining alohida (individual) meʼyori, NOSZP DN 10 m3, gaz quvurining bir metr uzunligiga 0,0001 DN 15 0,0002 DN 20 0,0004 DN 25 0,0007 DN 32 0,0011 DN 40 0,0017 DN 50 0,0026 j) Uy ichidagi gaz uskunalarini taʼmirlashda i-gi gaz quvurlarini gazdan boʻshatish, keyinchalik isteʼmolchilarga gaz taʼminotini tiklash (uni toʻldirish), gazning meʼyoriy sarfi QOSZP ni (22) formula yordamida hisoblash naʼmunasi 19-ilovada keltirilgan (19.2-jadval). 13.1 Hisoblash namunasi Boshlangʻich maʼlumotlar: Gaz quvurining ichki diametri, d — 0,200 m; Ishga tushiriladigan gaz quvurining uzunligi, l — 700,0 m; Gazning temperaturasi, Tg — (10 oS) 283,15 K; Gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi Ra, Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati — 1,01325∙105Ra. Tuzatish kiritish koeffitsiyenti, K — 1,25; GOST 2939 boʻyicha standart sharoitlardagi gazning temperaturasi,Ts — 293,15 K. Doimiy kattaliklar bilan arifmetik amallarni bajargandan keyin (6) va (8) formulalar quyidagi koʻrinishga ega boʻladi: Ishga tushiriladigan gaz quvurining ichki qismining hajmi Vv , m3, geometrik usul bilan (7) formula boʻyicha aniqlanadi va: Ishga tushirish jarayonida past, oʻrta va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirishni amalga oshirish uchun sarflanadigan gazning hajmlarini Vpr, m3 va Vz, m3, aniqlash lozim Ishga tushirish jarayonida past bosim ostidagi tashqi gaz quvurini gaz bilan tozalashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, aniqlaymiz (gaz quvuridagi ortiqcha bosim Rg=0,003 MRa) Gazning hajmi Vpr, m3, (6) formula boʻyicha aniqlanadi va: Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalashdagi gazning ortiqcha bosimi (ishchi bosimdan yuqori boʻlmasligi lozim),Rg. — 0,03∙105 Ra; Ishga tushirish jarayonida past bosim ostidagi tashqi gaz quvurini toʻldirishni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, aniqlaymiz (gaz quvuridagi ortiqcha bosim Rg=0,003 MRa) Gazning hajmi Vz, m3, (8) formula boʻyicha aniqlanadi va: Ishga tushirish jarayonida oʻrtacha bosim ostidagi tashqi gaz quvurini gaz bilan tozalashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, aniqlaymiz (gaz quvuridagi ortiqcha bosim Rg=0,03 MRa) Gazning hajmi Vpr, m3, (6) formula boʻyicha aniqlanadi va: Oʻrtacha bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalashdagi gazning ortiqcha bosimi (1,0∙105Pa dan yuqori boʻlmasligi lozim),Rg. — 0,3∙105 Ra; Ishga tushirish jarayonida oʻrtacha bosim ostidagi tashqi gaz quvurini toʻldirishni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz,m3, aniqlaymiz (gaz quvuridagi ortiqcha bosim Rg=0,03 MRa) Gazning hajmi Vz, m3, (8) formula boʻyicha aniqlanadi va: Ishga tushirish jarayonida yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurini gaz bilan tozalashni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, aniqlaymiz (gaz quvuridagi ortiqcha bosim Rg=0,4 MRa) Gazning hajmi Vpr, m3, (6) formula boʻyicha aniqlanadi va: Yuqori bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalashdagi gazning ortiqcha bosimi (1,0∙105Pa dan yuqori boʻlmasligi lozim), Rg. — 1,0∙105 Ra; Ishga tushirish jarayonida yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurini toʻldirishni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz,m3, aniqlaymiz (gaz quvuridagi ortiqcha bosim Rg=0,4 MRa) Gazning hajmi Vz, m3, (8) formula boʻyicha aniqlanadi va: 13.2 Yangi qurilgan tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish boʻyicha ishlarni amalga oshirish uchun sarflangan gaz hajmini hisoblash natijalari Tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmi, Vpr Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.1 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim os-tidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostida-gi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 40oS) 233,15 K; Tg = (minus 35oS) 238,15 K; 15 0,28 0,29 0,55 0,55 15 0,28 0,28 0,54 0,54 20 0,51 0,52 0,98 0,98 20 0,50 0,50 0,96 0,96 25 0,79 0,81 1,53 1,53 25 0,77 0,79 1,49 1,49 32 1,29 1,32 2,50 2,50 32 1,27 1,29 2,45 2,45 40 2,02 2,06 3,90 3,90 40 1,98 2,02 3,82 3,82 50 3,16 3,22 6,10 6,10 50 3,09 3,15 5,97 5,97 65 5,34 5,45 10,31 10,31 65 5,23 5,33 10,09 10,09 80 8,09 8,25 15,62 15,62 80 7,92 8,07 15,29 15,29 100 12,65 12,89 24,40 24,40 100 12,38 12,62 23,89 23,89 125 19,76 20,14 38,13 38,13 125 19,34 19,71 37,33 37,33 150 28,45 29,00 54,91 54,91 150 27,85 28,39 53,75 53,75 200 50,58 51,55 97,61 97,61 200 49,52 50,47 95,56 95,56 250 79,03 80,55 152,52 152,52 250 77,37 78,86 149,31 149,31 300 113,81 115,99 219,62 219,62 300 111,42 113,55 215,01 215,01 350 154,90 157,87 298,93 298,93 350 151,65 154,56 292,65 292,65 400 202,32 206,20 390,44 390,44 400 198,08 201,87 382,24 382,24 500 316,13 322,19 610,06 610,06 500 309,49 315,43 597,25 597,25 600 455,23 463,95 878,49 878,49 600 445,67 454,21 860,05 860,05 700 619,61 631,49 1195,72 1195,72 700 606,61 618,23 1170,62 1170,62 800 809,29 824,81 1561,76 1561,76 800 792,30 807,49 1528,97 1528,97 1000 1264,52 1288,76 2440,25 2440,25 1000 1237,97 1261,70 2389,02 2389,02 1200 1820,91 1855,81 3513,96 3513,96 1200 1782,68 1816,85 3440,18 3440,18 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.2 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yu-qori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 30oS) 243,15 K; Tg = (minus 25oS) 248,15 K; 15 0,27 0,28 0,53 0,53 15 0,27 0,27 0,52 0,52 20 0,49 0,49 0,94 0,94 20 0,48 0,48 0,92 0,92 25 0,76 0,77 1,46 1,46 25 0,74 0,76 1,43 1,43 32 1,24 1,27 2,40 2,40 32 1,22 1,24 2,35 2,35 40 1,94 1,98 3,74 3,74 40 1,90 1,94 3,67 3,67 50 3,03 3,09 5,85 5,85 50 2,97 3,03 5,73 5,73 65 5,12 5,22 9,89 9,89 65 5,02 5,12 9,69 9,69 80 7,76 7,91 14,98 14,98 80 7,60 7,75 14,67 14,67 100 12,13 12,36 23,40 23,40 100 11,88 12,11 22,93 22,93 125 18,95 19,31 36,56 36,56 125 18,56 18,92 35,82 35,82 150 27,28 27,80 52,65 52,65 150 26,73 27,24 51,59 51,59 200 48,50 49,43 93,60 93,60 200 47,52 48,43 91,71 91,71 250 75,78 77,23 146,24 146,24 250 74,26 75,68 143,30 143,30 300 109,13 111,22 210,59 210,59 300 106,93 108,98 206,35 206,35 350 148,53 151,38 286,64 286,64 350 145,54 148,33 280,86 280,86 400 194,00 197,72 374,38 374,38 400 190,09 193,74 366,84 366,84 500 303,13 308,94 584,97 584,97 500 297,02 302,71 573,19 573,19 600 436,50 444,87 842,36 842,36 600 427,71 435,91 825,39 825,39 700 594,13 605,52 1146,55 1146,55 700 582,16 593,32 1123,44 1123,44 800 776,01 790,88 1497,53 1497,53 800 760,37 774,95 1467,36 1467,36 1000 1212,51 1235,76 2339,89 2339,89 1000 1188,08 1210,86 2292,74 2292,74 1200 1746,02 1779,49 3369,44 3369,44 1200 1710,84 1743,64 3301,55 3301,55 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.3 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostida-gi 0,05·105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostida-gi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 20oS) 253,15 K; Tg = (minus 15oS) 258,15 K; 15 0,26 0,27 0,51 0,51 15 0,26 0,26 0,50 0,50 20 0,47 0,47 0,90 0,90 20 0,46 0,47 0,88 0,88 25 0,73 0,74 1,40 1,40 25 0,71 0,73 1,38 1,38 32 1,19 1,22 2,30 2,30 32 1,17 1,19 2,26 2,26 40 1,86 1,90 3,60 3,60 40 1,83 1,86 3,53 3,53 50 2,91 2,97 5,62 5,62 50 2,86 2,91 5,51 5,51 65 4,92 5,01 9,50 9,50 65 4,83 4,92 9,31 9,31 80 7,45 7,60 14,38 14,38 80 7,31 7,45 14,11 14,11 100 11,65 11,87 22,47 22,47 100 11,42 11,64 22,04 22,04 125 18,20 18,55 35,12 35,12 125 17,84 18,19 34,44 34,44 150 26,20 26,71 50,57 50,57 150 25,70 26,19 49,59 49,59 200 46,58 47,48 89,90 89,90 200 45,68 46,56 88,16 88,16 250 72,79 74,18 140,47 140,47 250 71,38 72,75 137,75 137,75 300 104,82 106,82 202,27 202,27 300 102,79 104,76 198,35 198,35 350 142,67 145,40 275,31 275,31 350 139,90 142,58 269,98 269,98 400 186,34 189,91 359,59 359,59 400 182,73 186,23 352,63 352,63 500 291,15 296,74 561,86 561,86 500 285,51 290,99 550,98 550,98 600 419,26 427,30 809,09 809,09 600 411,14 419,02 793,41 793,41 700 570,66 581,60 1101,26 1101,26 700 559,61 570,34 1079,93 1079,93 800 745,35 759,64 1438,37 1438,37 800 730,92 744,93 1410,52 1410,52 1000 1 164,62 1 186,94 2 247,46 2 247,46 1000 1142,06 1163,95 2203,93 2203,93 1200 1 677,05 1 709,20 3 236,34 3 236,34 1200 1644,56 1676,09 3173,66 3173,66 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.4 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostida-gi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostida-gi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 10oS) 263,15 K; Tg = (minus 5oS) 268,15 K; 15 0,25 0,26 0,49 0,49 15 0,25 0,25 0,48 0,48 20 0,45 0,46 0,86 0,86 20 0,44 0,45 0,85 0,85 25 0,70 0,71 1,35 1,35 25 0,69 0,70 1,33 1,33 32 1,15 1,17 2,21 2,21 32 1,13 1,15 2,17 2,17 40 1,79 1,83 3,46 3,46 40 1,76 1,79 3,39 3,39 50 2,80 2,85 5,41 5,41 50 2,75 2,80 5,30 5,30 65 4,73 4,82 9,13 9,13 65 4,65 4,73 8,96 8,96 80 7,17 7,31 13,84 13,84 80 7,04 7,17 13,58 13,58 100 11,20 11,42 21,62 21,62 100 10,99 11,21 21,22 21,22 125 17,51 17,84 33,78 33,78 125 17,18 17,51 33,15 33,15 150 25,21 25,69 48,65 48,65 150 24,74 25,21 47,74 47,74 200 44,81 45,67 86,48 86,48 200 43,98 44,82 84,87 84,87 250 70,02 71,36 135,13 135,13 250 68,72 70,03 132,61 132,61 300 100,83 102,77 194,58 194,58 300 98,95 100,85 190,96 190,96 350 137,24 139,88 264,85 264,85 350 134,68 137,27 259,91 259,91 400 179,26 182,69 345,93 345,93 400 175,91 179,29 339,48 339,48 500 280,09 285,46 540,51 540,51 500 274,87 280,14 530,43 530,43 600 403,33 411,06 778,34 778,34 600 395,81 403,40 763,83 763,83 700 548,98 559,50 1059,41 1059,41 700 538,74 549,07 1039,65 1039,65 800 717,03 730,78 1383,71 1383,71 800 703,66 717,15 1357,91 1357,91 1000 1120,36 1141,84 2162,05 2162,05 1000 1099,47 1120,55 2121,74 2121,74 1200 1613,32 1644,25 3113,36 3113,36 1200 1583,23 1613,59 3055,30 3055,30 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.5 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (0oS) 273,15 K; Tg = (5oS) 278,15 K; 15 0,24 0,25 0,47 0,47 15 0,24 0,24 0,46 0,46 20 0,43 0,44 0,83 0,83 20 0,42 0,43 0,82 0,82 25 0,67 0,69 1,30 1,30 25 0,66 0,68 1,28 1,28 32 1,11 1,13 2,13 2,13 32 1,09 1,11 2,09 2,09 40 1,73 1,76 3,33 3,33 40 1,70 1,73 3,27 3,27 50 2,70 2,75 5,21 5,21 50 2,65 2,70 5,11 5,11 65 4,56 4,65 8,80 8,80 65 4,48 4,56 8,64 8,64 80 6,91 7,04 13,33 13,33 80 6,78 6,91 13,09 13,09 100 10,79 11,00 20,83 20,83 100 10,60 10,80 20,45 20,45 125 16,86 17,19 32,55 32,55 125 16,56 16,88 31,96 31,96 150 24,29 24,75 46,87 46,87 150 23,85 24,31 46,02 46,02 200 43,17 44,00 83,32 83,32 200 42,40 43,21 81,82 81,82 250 67,46 68,75 130,18 130,18 250 66,25 67,52 127,84 127,84 300 97,14 99,00 187,46 187,46 300 95,39 97,22 184,09 184,09 350 132,22 134,75 255,16 255,16 350 129,84 132,33 250,57 250,57 400 172,69 176,01 333,26 333,26 400 169,59 172,84 327,27 327,27 500 269,84 275,01 520,73 520,73 500 264,99 270,07 511,36 511,36 600 388,56 396,01 749,84 749,84 600 381,58 388,89 736,37 736,37 700 528,88 539,02 1020,62 1020,62 700 519,37 529,33 1002,27 1002,27 800 690,78 704,02 1333,06 1333,06 800 678,36 691,37 1309,09 1309,09 1000 1079,34 1100,03 2082,90 2082,90 1000 1059,94 1080,26 2045,46 2045,46 1200 1554,25 1584,05 2999,38 2999,38 1200 1526,31 1555,58 2945,46 2945,46 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105 Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.6 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (10oS) 283,15 K; Tg = (15oS) 288,15 K; 15 0,23 0,24 0,45 0,45 15 0,23 0,23 0,44 0,44 20 0,42 0,42 0,80 0,80 20 0,41 0,42 0,79 0,79 25 0,65 0,66 1,26 1,26 25 0,64 0,65 1,23 1,23 32 1,07 1,09 2,06 2,06 32 1,05 1,07 2,02 2,02 40 1,67 1,70 3,21 3,21 40 1,64 1,67 3,16 3,16 50 2,60 2,65 5,02 5,02 50 2,56 2,61 4,94 4,94 65 4,40 4,48 8,49 8,49 65 4,32 4,41 8,34 8,34 80 6,66 6,79 12,86 12,86 80 6,55 6,67 12,64 12,64 100 10,41 10,61 20,09 20,09 100 10,23 10,43 19,74 19,74 125 16,27 16,58 31,40 31,40 125 15,99 16,29 30,85 30,85 150 23,43 23,88 45,21 45,21 150 23,02 23,46 44,43 44,43 200 41,65 42,45 80,37 80,37 200 40,93 41,71 78,98 78,98 250 65,08 66,32 125,58 125,58 250 63,95 65,17 123,40 123,40 300 93,71 95,51 180,84 180,84 300 92,08 93,85 177,70 177,70 350 127,55 130,00 246,14 246,14 350 125,34 127,74 241,87 241,87 400 166,60 169,79 321,49 321,49 400 163,70 166,84 315,92 315,92 500 260,31 265,30 502,33 502,33 500 255,79 260,69 493,62 493,62 600 374,84 382,03 723,36 723,36 600 368,34 375,40 710,81 710,81 700 510,20 519,98 984,58 984,58 700 501,35 510,96 967,49 967,49 800 666,38 679,16 1285,98 1285,98 800 654,82 667,37 1263,66 1263,66 1000 1041,22 1061,18 2009,34 2009,34 1000 1023,16 1042,77 1974,47 1974,47 1200 1499,36 1528,11 2893,45 2893,45 1200 1473,34 1501,59 2843,24 2843,24 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105 Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.7 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (20oS) 293,15 K; Tg = (25oS) 298,15 K; 15 0,23 0,23 0,44 0,44 15 0,22 0,23 0,43 0,43 20 0,40 0,41 0,78 0,78 20 0,40 0,40 0,76 0,76 25 0,63 0,64 1,21 1,21 25 0,62 0,63 1,19 1,19 32 1,03 1,05 1,99 1,99 32 1,01 1,03 1,95 1,95 40 1,61 1,64 3,11 3,11 40 1,58 1,61 3,05 3,05 50 2,51 2,56 4,85 4,85 50 2,47 2,52 4,77 4,77 65 4,25 4,33 8,20 8,20 65 4,18 4,26 8,06 8,06 80 6,44 6,56 12,42 12,42 80 6,33 6,45 12,21 12,21 100 10,06 10,25 19,41 19,41 100 9,89 10,08 19,08 19,08 125 15,71 16,02 30,32 30,32 125 15,45 15,75 29,82 29,82 150 22,63 23,06 43,67 43,67 150 22,25 22,68 42,94 42,94 200 40,23 41,00 77,63 77,63 200 39,55 40,31 76,33 76,33 250 62,86 64,06 121,30 121,30 250 61,80 62,99 119,27 119,27 300 90,51 92,25 174,67 174,67 300 89,00 90,70 171,74 171,74 350 123,20 125,56 237,75 237,75 350 121,13 123,46 233,76 233,76 400 160,91 164,00 310,53 310,53 400 158,21 161,25 305,32 305,32 500 251,43 256,25 485,20 485,20 500 247,21 251,95 477,06 477,06 600 362,05 368,99 698,69 698,69 600 355,98 362,81 686,97 686,97 700 492,80 502,24 950,99 950,99 700 484,53 493,82 935,04 935,04 800 643,65 655,99 1242,11 1242,11 800 632,86 644,99 1221,28 1221,28 1000 1005,71 1024,99 1940,80 1940,80 1000 988,84 1007,80 1908,25 1908,25 1200 1448,22 1475,98 2794,75 2794,75 1200 1423,93 1451,23 2747,88 2747,88 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105 Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.8 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqo-ri 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (30oS) 303,15 K; Tg = (35oS) 308,15 K; 15 0,22 0,22 0,42 0,42 15 0,22 0,22 0,42 0,42 20 0,39 0,40 0,75 0,75 20 0,38 0,39 0,74 0,74 25 0,61 0,62 1,17 1,17 25 0,60 0,61 1,15 1,15 32 1,00 1,01 1,92 1,92 32 0,98 1,00 1,89 1,89 40 1,56 1,59 3,00 3,00 40 1,53 1,56 2,95 2,95 50 2,43 2,48 4,69 4,69 50 2,39 2,44 4,62 4,62 65 4,11 4,19 7,93 7,93 65 4,04 4,12 7,80 7,80 80 6,22 6,34 12,01 12,01 80 6,12 6,24 11,82 11,82 100 9,73 9,91 18,77 18,77 100 9,57 9,75 18,46 18,46 125 15,20 15,49 29,32 29,32 125 14,95 15,24 28,85 28,85 150 21,88 22,30 42,23 42,23 150 21,53 21,94 41,54 41,54 200 38,90 39,65 75,07 75,07 200 38,27 39,00 73,85 73,85 250 60,78 61,95 117,30 117,30 250 59,80 60,94 115,40 115,40 300 87,53 89,21 168,91 168,91 300 86,11 87,76 166,17 166,17 350 119,13 121,42 229,90 229,90 350 117,20 119,45 226,17 226,17 400 155,60 158,59 300,28 300,28 400 153,08 156,01 295,41 295,41 500 243,13 247,79 469,19 469,19 500 239,19 243,77 461,58 461,58 600 350,11 356,82 675,64 675,64 600 344,43 351,03 664,68 664,68 700 476,54 485,68 919,62 919,62 700 468,81 477,79 904,70 904,70 800 622,42 634,35 1 201,14 1 201,14 800 612,32 624,06 1 181,65 1 181,65 1000 972,53 991,17 1 876,78 1 876,78 1000 956,75 975,09 1 846,32 1 846,32 1200 1 400,44 1 427,29 2 702,56 2 702,56 1200 1 377,72 1 404,13 2 658,71 2 658,71 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105 Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.9 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (40 oS) 313,15 K; Tg = (45 oS) 318,15 K; 15 0,21 0,22 0,41 0,41 15 0,21 0,21 0,40 0,40 20 0,38 0,38 0,73 0,73 20 0,37 0,38 0,72 0,72 25 0,59 0,60 1,14 1,14 25 0,58 0,59 1,12 1,12 32 0,96 0,98 1,86 1,86 32 0,95 0,97 1,83 1,83 40 1,51 1,54 2,91 2,91 40 1,48 1,51 2,86 2,86 50 2,35 2,40 4,54 4,54 50 2,32 2,36 4,47 4,47 65 3,98 4,05 7,68 7,68 65 3,92 3,99 7,56 7,56 80 6,03 6,14 11,63 11,63 80 5,93 6,04 11,45 11,45 100 9,41 9,60 18,17 18,17 100 9,27 9,44 17,88 17,88 125 14,71 14,99 28,39 28,39 125 14,48 14,76 27,94 27,94 150 21,18 21,59 40,88 40,88 150 20,85 21,25 40,24 40,24 200 37,66 38,38 72,67 72,67 200 37,07 37,78 71,53 71,53 250 58,84 59,97 113,55 113,55 250 57,92 59,03 111,77 111,77 300 84,73 86,36 163,52 163,52 300 83,40 85,00 160,95 160,95 350 115,33 117,54 222,56 222,56 350 113,52 115,69 219,07 219,07 400 150,64 153,52 290,69 290,69 400 148,27 151,11 286,13 286,13 500 235,37 239,88 454,21 454,21 500 231,67 236,11 447,07 447,07 600 338,93 345,43 654,06 654,06 600 333,60 340,00 643,78 643,78 700 461,32 470,17 890,25 890,25 700 454,07 462,78 876,26 876,26 800 602,54 614,09 1 162,78 1 162,78 800 593,07 604,44 1144,51 1144,51 1000 941,47 959,52 1 816,84 1816,84 1000 926,68 944,44 1788,29 1788,29 1200 1 355,72 1 381,71 2 616,25 2 616,25 1200 1334,42 1360,00 2575,14 2575,14 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi — ishchi bosim (ortiqcha); Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi — 1,0∙105 Ra; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. 13.10 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr, m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vpr, m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (50oS) 313,15 K; 15 0,21 0,21 0,40 0,40 20 0,36 0,37 0,70 0,70 25 0,57 0,58 1,10 1,10 32 0,93 0,95 1,80 1,80 40 1,46 1,49 2,82 2,82 50 2,28 2,32 4,40 4,40 65 3,85 3,93 7,44 7,44 80 5,84 5,95 11,27 11,27 100 9,12 9,30 17,61 17,61 125 14,26 14,53 27,51 27,51 150 20,53 20,92 39,61 39,61 200 36,49 37,19 70,42 70,42 250 57,02 58,11 110,04 110,04 300 82,11 83,68 158,46 158,46 350 111,76 113,90 215,68 215,68 400 145,97 148,77 281,70 281,70 500 228,08 232,46 440,16 440,16 600 328,44 334,74 633,82 633,82 700 447,05 455,62 862,70 862,70 800 583,90 595,09 1126,80 1126,80 1000 912,34 929,83 1760,62 1760,62 1200 1313,77 1338,95 2535,29 2535,29 Tashqi gaz quvurlarini toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi, Vz 13.11 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 40 ºS) 233,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,28 0,29 1,09 1,91 3,55 20 0,51 0,52 1,95 3,40 6,31 25 0,79 0,81 3,04 5,31 9,86 32 1,29 1,32 4,98 8,70 16,15 40 2,02 2,06 7,78 13,60 25,24 50 3,16 3,22 12,16 21,25 39,43 65 5,34 5,45 20,55 35,92 66,64 80 8,09 8,25 31,13 54,40 100,95 100 12,65 12,89 48,64 85,01 157,73 125 19,76 20,14 76,01 132,82 246,46 150 28,45 29,00 109,45 191,27 354,90 200 50,58 51,55 194,58 340,03 630,93 250 79,03 80,55 304,03 531,30 985,83 300 113,81 115,99 437,80 765,07 1 419,60 350 154,90 157,87 595,89 1 041,34 1 932,23 400 202,32 206,20 778,31 1 360,12 2 523,73 500 316,13 322,19 1 216,11 2 125,18 3 943,32 600 455,23 463,95 1 751,20 3 060,26 5 678,39 700 619,61 631,49 2 383,58 4 165,36 7 728,92 800 809,29 824,81 3 113,24 5 440,47 10 094,91 1000 1 264,52 1 288,76 4 864,44 8 500,73 15 773,30 1200 1 820,91 1 855,81 7 004,80 12 241,05 22 713,55 13.12 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 35 ºS) 238,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 danyuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,28 0,28 1,07 1,87 3,47 20 0,50 0,50 1,90 3,33 6,18 25 0,77 0,79 2,98 5,20 9,65 32 1,27 1,29 4,88 8,52 15,81 40 1,98 2,02 7,62 13,32 24,71 50 3,09 3,15 11,91 20,81 38,61 65 5,23 5,33 20,12 35,16 65,24 80 7,92 8,07 30,48 53,26 98,83 100 12,38 12,62 47,62 83,22 154,42 125 19,34 19,71 74,41 130,04 241,28 150 27,85 28,39 107,15 187,25 347,45 200 49,52 50,47 190,49 332,89 617,69 250 77,37 78,86 297,64 520,14 965,13 300 111,42 113,55 428,61 749,00 1 389,79 350 151,65 154,56 583,38 1 019,48 1 891,66 400 198,08 201,87 761,97 1 331,56 2 470,74 500 309,49 315,43 1 190,58 2 080,56 3 860,53 600 445,67 454,21 1 714,43 2 996,01 5 559,17 700 606,61 618,23 2 333,53 4 077,90 7 566,65 800 792,30 807,49 3 047,88 5 326,24 9 882,97 1000 1 237,97 1 261,70 4 762,31 8 322,25 15 442,13 1200 1 782,68 1 816,85 6 857,73 11 984,04 22 236,67 13.13 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 30 ºS) 243,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 danyuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,27 0,28 1,05 1,83 3,40 20 0,49 0,49 1,87 3,26 6,05 25 0,76 0,77 2,92 5,09 9,45 32 1,24 1,27 4,78 8,35 15,49 40 1,94 1,98 7,46 13,04 24,20 50 3,03 3,09 11,66 20,38 37,81 65 5,12 5,22 19,71 34,44 63,90 80 7,76 7,91 29,85 52,17 96,80 100 12,13 12,36 46,64 81,51 151,25 125 18,95 19,31 72,88 127,36 236,32 150 27,28 27,80 104,95 183,40 340,30 200 48,50 49,43 186,58 326,04 604,98 250 75,78 77,23 291,52 509,44 945,29 300 109,13 111,22 419,79 733,60 1 361,21 350 148,53 151,38 571,39 998,51 1 852,76 400 194,00 197,72 746,30 1 304,18 2 419,93 500 303,13 308,94 1 166,10 2 037,78 3 781,15 600 436,50 444,87 1 679,18 2 934,40 5 444,85 700 594,13 605,52 2 285,55 3 994,05 7 411,05 800 776,01 790,88 2 985,20 5 216,72 9 679,74 1000 1 212,51 1 235,76 4 664,38 8 151,12 15 124,59 1200 1 746,02 1 779,49 6 716,71 11 737,61 21 779,41 13.14 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 25 ºS) 248,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,27 0,27 1,03 1,80 3,33 20 0,48 0,48 1,83 3,19 5,93 25 0,74 0,76 2,86 4,99 9,26 32 1,22 1,24 4,68 8,18 15,18 40 1,90 1,94 7,31 12,78 23,71 50 2,97 3,03 11,43 19,97 37,05 65 5,02 5,12 19,31 33,74 62,61 80 7,60 7,75 29,25 51,12 94,85 100 11,88 12,11 45,70 79,87 148,20 125 18,56 18,92 71,41 124,80 231,56 150 26,73 27,24 102,83 179,70 333,45 200 47,52 48,43 182,82 319,48 592,79 250 74,26 75,68 285,65 499,18 926,24 300 106,93 108,98 411,34 718,82 1 333,79 350 145,54 148,33 559,87 978,39 1 815,43 400 190,09 193,74 731,26 1 277,90 2 371,18 500 297,02 302,71 1 142,60 1 996,72 3 704,96 600 427,71 435,91 1 645,34 2 875,28 5 335,14 700 582,16 593,32 2 239,50 3 913,57 7 261,72 800 760,37 774,95 2 925,06 5 111,60 9 484,70 1000 1 188,08 1 210,86 4 570,40 7 986,88 14 819,84 1200 1 710,84 1 743,64 6 581,37 11 501,11 21 340,58 13.15 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 20 ºS) 253,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,26 0,27 1,01 1,76 3,27 20 0,47 0,47 1,79 3,13 5,81 25 0,73 0,74 2,80 4,89 9,08 32 1,19 1,22 4,59 8,02 14,88 40 1,86 1,90 7,17 12,53 23,24 50 2,91 2,97 11,20 19,57 36,32 65 4,92 5,01 18,93 33,08 61,38 80 7,45 7,60 28,67 50,11 92,97 100 11,65 11,87 44,80 78,29 145,27 125 18,20 18,55 70,00 122,33 226,99 150 26,20 26,71 100,80 176,16 326,86 200 46,58 47,48 179,21 313,17 581,09 250 72,79 74,18 280,01 489,32 907,95 300 104,82 106,82 403,21 704,62 1 307,44 350 142,67 145,40 548,82 959,07 1 779,57 400 186,34 189,91 716,82 1 252,66 2 324,34 500 291,15 296,74 1 120,03 1 957,28 3 631,78 600 419,26 427,30 1 612,85 2 818,49 5 229,77 700 570,66 581,60 2 195,26 3 836,27 7 118,30 800 745,35 759,64 2 867,28 5 010,64 9 297,37 1000 1 164,62 1 186,94 4 480,13 7 829,13 14 527,14 1200 1 677,05 1 709,20 6 451,38 11 273,95 20 919,08 13.16 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 15 ºS) 258,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,26 0,26 0,99 1,73 3,21 20 0,46 0,47 1,76 3,07 5,70 25 0,71 0,73 2,75 4,80 8,90 32 1,17 1,19 4,50 7,86 14,59 40 1,83 1,86 7,03 12,28 22,79 50 2,86 2,91 10,98 19,19 35,61 65 4,83 4,92 18,56 32,44 60,19 80 7,31 7,45 28,12 49,14 91,17 100 11,42 11,64 43,93 76,77 142,46 125 17,84 18,19 68,65 119,96 222,59 150 25,70 26,19 98,85 172,74 320,53 200 45,68 46,56 175,73 307,10 569,83 250 71,38 72,75 274,58 479,84 890,36 300 102,79 104,76 395,40 690,97 1 282,12 350 139,90 142,58 538,19 940,49 1 745,11 400 182,73 186,23 702,94 1 228,40 2 279,32 500 285,51 290,99 1 098,34 1 919,37 3 561,44 600 411,14 419,02 1 581,61 2 763,90 5 128,48 700 559,61 570,34 2 152,74 3 761,97 6 980,43 800 730,92 744,93 2 811,75 4 913,59 9 117,29 1000 1 142,06 1 163,95 4 393,35 7 677,49 14 245,77 1200 1 644,56 1 676,09 6 326,43 11 055,59 20 513,90 13.17 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 10 ºS) 263,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,25 0,26 0,97 1,69 3,14 20 0,45 0,46 1,72 3,01 5,59 25 0,70 0,71 2,69 4,71 8,73 32 1,15 1,17 4,41 7,71 14,31 40 1,79 1,83 6,90 12,05 22,36 50 2,80 2,85 10,77 18,83 34,94 65 4,73 4,82 18,21 31,82 59,04 80 7,17 7,31 27,58 48,20 89,44 100 11,20 11,42 43,10 75,32 139,75 125 17,51 17,84 67,34 117,68 218,36 150 25,21 25,69 96,97 169,46 314,44 200 44,81 45,67 172,40 301,26 559,00 250 70,02 71,36 269,37 470,73 873,44 300 100,83 102,77 387,89 677,85 1 257,76 350 137,24 139,88 527,96 922,62 1 711,95 400 179,26 182,69 689,58 1 205,06 2 236,01 500 280,09 285,46 1 077,47 1 882,90 3 493,77 600 403,33 411,06 1 551,56 2 711,38 5 031,03 700 548,98 559,50 2 111,84 3 690,49 6 847,79 800 717,03 730,78 2 758,32 4 820,23 8 944,06 1000 1 120,36 1 141,84 4 309,88 7 531,61 13 975,09 1200 1 613,32 1 644,25 6 206,22 10 845,53 20 124,13 13.18 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (minus 5 ºS) 268,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,25 0,25 0,95 1,66 3,09 20 0,44 0,45 1,69 2,96 5,49 25 0,69 0,70 2,64 4,62 8,57 32 1,13 1,15 4,33 7,57 14,04 40 1,76 1,79 6,77 11,83 21,94 50 2,75 2,80 10,57 18,48 34,29 65 4,65 4,73 17,87 31,23 57,94 80 7,04 7,17 27,07 47,30 87,77 100 10,99 11,21 42,30 73,91 137,15 125 17,18 17,51 66,09 115,49 214,29 150 24,74 25,21 95,16 166,30 308,58 200 43,98 44,82 169,18 295,65 548,58 250 68,72 70,03 264,34 461,95 857,16 300 98,95 100,85 380,66 665,21 1 234,31 350 134,68 137,27 518,12 905,42 1 680,03 400 175,91 179,29 676,72 1 182,59 2 194,32 500 274,87 280,14 1 057,38 1 847,79 3 428,63 600 395,81 403,40 1 522,63 2 660,82 4 937,22 700 538,74 549,07 2 072,46 3 621,68 6 720,11 800 703,66 717,15 2 706,89 4 730,35 8 777,28 1000 1 099,47 1 120,55 4 229,52 7 391,18 13 714,50 1200 1 583,23 1 613,59 6 090,50 10 643,30 19 748,89 13.19 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (0 ºS) 273,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,24 0,25 0,93 1,63 3,03 20 0,43 0,44 1,66 2,90 5,39 25 0,67 0,69 2,60 4,53 8,41 32 1,11 1,13 4,25 7,43 13,79 40 1,73 1,76 6,64 11,61 21,54 50 2,70 2,75 10,38 18,14 33,66 65 4,56 4,65 17,54 30,66 56,88 80 6,91 7,04 26,57 46,44 86,17 100 10,79 11,00 41,52 72,56 134,63 125 16,86 17,19 64,88 113,37 210,37 150 24,29 24,75 93,42 163,26 302,93 200 43,17 44,00 166,08 290,24 538,54 250 67,46 68,75 259,51 453,49 841,47 300 97,14 99,00 373,69 653,03 1 211,71 350 132,22 134,75 508,63 888,85 1 649,27 400 172,69 176,01 664,34 1 160,94 2 154,15 500 269,84 275,01 1 038,02 1 813,97 3 365,87 600 388,56 396,01 1 494,75 2 612,12 4 846,85 700 528,88 539,02 2 034,53 3 555,38 6 597,10 800 690,78 704,02 2 657,34 4 643,77 8 616,62 1000 1 079,34 1 100,03 4 152,09 7 255,88 13 463,46 1200 1 554,25 1 584,05 5 979,02 10 448,47 19 387,38 13.20 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (5 ºS) 278,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,24 0,24 0,92 1,60 2,97 20 0,42 0,43 1,63 2,85 5,29 25 0,66 0,68 2,55 4,45 8,26 32 1,09 1,11 4,18 7,30 13,54 40 1,70 1,73 6,52 11,40 21,15 50 2,65 2,70 10,19 17,81 33,05 65 4,48 4,56 17,23 30,11 55,86 80 6,78 6,91 26,10 45,60 84,62 100 10,60 10,80 40,77 71,25 132,21 125 16,56 16,88 63,71 111,34 206,59 150 23,85 24,31 91,74 160,32 297,48 200 42,40 43,21 163,10 285,02 528,86 250 66,25 67,52 254,84 445,34 826,34 300 95,39 97,22 366,97 641,29 1 189,93 350 129,84 132,33 499,49 872,87 1 619,63 400 169,59 172,84 652,39 1 140,07 2 115,43 500 264,99 270,07 1 019,36 1 781,36 3 305,36 600 381,58 388,89 1 467,88 2 565,16 4 759,72 700 519,37 529,33 1 997,95 3 491,47 6 478,51 800 678,36 691,37 2 609,57 4 560,29 8 461,72 1000 1 059,94 1 080,26 4 077,46 7 125,45 13 221,44 1200 1 526,31 1 555,58 5 871,54 10 260,65 19 038,88 13.21 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (10 ºS) 283,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,23 0,24 0,90 1,57 2,92 20 0,42 0,42 1,60 2,80 5,20 25 0,65 0,66 2,50 4,37 8,12 32 1,07 1,09 4,10 7,17 13,30 40 1,67 1,70 6,41 11,20 20,78 50 2,60 2,65 10,01 17,50 32,47 65 4,40 4,48 16,92 29,57 54,87 80 6,66 6,79 25,63 44,80 83,12 100 10,41 10,61 40,05 70,00 129,88 125 16,27 16,58 62,59 109,37 202,94 150 23,43 23,88 90,12 157,49 292,23 200 41,65 42,45 160,22 279,99 519,52 250 65,08 66,32 250,34 437,48 811,75 300 93,71 95,51 360,49 629,97 1 168,92 350 127,55 130,00 490,67 857,45 1 591,03 400 166,60 169,79 640,87 1 119,94 2 078,08 500 260,31 265,30 1 001,36 1 749,91 3 246,99 600 374,84 382,03 1 441,96 2 519,87 4 675,67 700 510,20 519,98 1 962,67 3 429,82 6 364,11 800 666,38 679,16 2 563,49 4 479,76 8 312,30 1000 1 041,22 1 061,18 4 005,45 6 999,63 12 987,97 1200 1 499,36 1 528,11 5 767,85 10 079,46 18 702,68 13.22 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (15 ºS) 288,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,23 0,23 0,89 1,55 2,87 20 0,41 0,42 1,57 2,75 5,11 25 0,64 0,65 2,46 4,30 7,98 32 1,05 1,07 4,03 7,04 13,07 40 1,64 1,67 6,30 11,01 20,42 50 2,56 2,61 9,84 17,20 31,91 65 4,32 4,41 16,63 29,06 53,92 80 6,55 6,67 25,19 44,02 81,68 100 10,23 10,43 39,36 68,78 127,63 125 15,99 16,29 61,50 107,47 199,42 150 23,02 23,46 88,56 154,76 287,16 200 40,93 41,71 157,44 275,13 510,50 250 63,95 65,17 246,00 429,89 797,66 300 92,08 93,85 354,24 619,04 1 148,63 350 125,34 127,74 482,15 842,58 1 563,42 400 163,70 166,84 629,75 1 100,51 2 042,02 500 255,79 260,69 983,99 1 719,54 3 190,65 600 368,34 375,40 1 416,94 2 476,14 4 594,54 700 501,35 510,96 1 928,62 3 370,30 6 253,68 800 654,82 667,37 2 519,01 4 402,03 8 168,07 1000 1 023,16 1 042,77 3 935,95 6 878,17 12 762,60 1200 1 473,34 1 501,59 5 667,77 9 904,56 18 378,15 13.23 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (20 ºS) 293,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,23 0,23 0,87 1,52 2,82 20 0,40 0,41 1,55 2,70 5,02 25 0,63 0,64 2,42 4,23 7,84 32 1,03 1,05 3,96 6,92 12,85 40 1,61 1,64 6,19 10,82 20,07 50 2,51 2,56 9,67 16,90 31,36 65 4,25 4,33 16,35 28,56 53,00 80 6,44 6,56 24,76 43,27 80,29 100 10,06 10,25 38,69 67,61 125,45 125 15,71 16,02 60,45 105,64 196,01 150 22,63 23,06 87,05 152,12 282,26 200 40,23 41,00 154,75 270,43 501,80 250 62,86 64,06 241,80 422,55 784,06 300 90,51 92,25 348,19 608,48 1 129,04 350 123,20 125,56 473,93 828,20 1 536,75 400 160,91 164,00 619,01 1 081,74 2 007,19 500 251,43 256,25 967,20 1 690,21 3 136,23 600 362,05 368,99 1 392,78 2 433,91 4 516,17 700 492,80 502,24 1 895,72 3 312,82 6 147,01 800 643,65 655,99 2 476,04 4 326,95 8 028,75 1000 1 005,71 1 024,99 3 868,82 6 760,85 12 544,92 1200 1 448,22 1 475,98 5 571,10 9 735,63 18 064,69 13.24 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (25 ºS) 298,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,22 0,23 0,86 1,50 2,78 20 0,40 0,40 1,52 2,66 4,93 25 0,62 0,63 2,38 4,15 7,71 32 1,01 1,03 3,90 6,81 12,63 40 1,58 1,61 6,09 10,64 19,74 50 2,47 2,52 9,51 16,62 30,84 65 4,18 4,26 16,07 28,09 52,11 80 6,33 6,45 24,35 42,54 78,94 100 9,89 10,08 38,04 66,47 123,35 125 15,45 15,75 59,44 103,87 192,73 150 22,25 22,68 85,59 149,57 277,53 200 39,55 40,31 152,16 265,90 493,38 250 61,80 62,99 237,75 415,47 770,91 300 89,00 90,70 342,35 598,27 1 110,11 350 121,13 123,46 465,98 814,32 1 510,98 400 158,21 161,25 608,63 1 063,60 1 973,53 500 247,21 251,95 950,98 1 661,87 3 083,64 600 355,98 362,81 1 369,42 2 393,09 4 440,44 700 484,53 493,82 1 863,93 3 257,26 6 043,93 800 632,86 644,99 2 434,52 4 254,38 7 894,11 1000 988,84 1 007,80 3 803,94 6 647,47 12 334,54 1200 1 423,93 1 451,23 5 477,67 9 572,36 17 761,74 13.25 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (30 ºS) 303,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,22 0,22 0,84 1,47 2,73 20 0,39 0,40 1,50 2,62 4,85 25 0,61 0,62 2,34 4,09 7,58 32 1,00 1,01 3,83 6,69 12,42 40 1,56 1,59 5,99 10,46 19,41 50 2,43 2,48 9,35 16,34 30,33 65 4,11 4,19 15,81 27,62 51,25 80 6,22 6,34 23,94 41,84 77,64 100 9,73 9,91 37,41 65,38 121,31 125 15,20 15,49 58,46 102,15 189,55 150 21,88 22,30 84,18 147,10 272,95 200 38,90 39,65 149,65 261,51 485,24 250 60,78 61,95 233,82 408,61 758,19 300 87,53 89,21 336,71 588,41 1 091,80 350 119,13 121,42 458,30 800,88 1 486,06 400 155,60 158,59 598,59 1 046,05 1 940,98 500 243,13 247,79 935,30 1 634,46 3 032,78 600 350,11 356,82 1 346,83 2 353,62 4 367,20 700 476,54 485,68 1 833,19 3 203,54 5 944,24 800 622,42 634,35 2 394,37 4 184,21 7 763,91 1000 972,53 991,17 3 741,20 6 537,83 12 131,10 1200 1 400,44 1 427,29 5 387,33 9 414,48 17 468,79 13.26 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (35 ºS) 308,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,22 0,22 0,83 1,45 2,69 20 0,38 0,39 1,47 2,57 4,77 25 0,60 0,61 2,30 4,02 7,46 32 0,98 1,00 3,77 6,59 12,22 40 1,53 1,56 5,89 10,29 19,09 50 2,39 2,44 9,20 16,08 29,84 65 4,04 4,12 15,55 27,17 50,42 80 6,12 6,24 23,56 41,16 76,38 100 9,57 9,75 36,80 64,32 119,34 125 14,95 15,24 57,51 100,50 186,47 150 21,53 21,94 82,81 144,71 268,52 200 38,27 39,00 147,22 257,27 477,37 250 59,80 60,94 230,03 401,98 745,89 300 86,11 87,76 331,24 578,86 1 074,08 350 117,20 119,45 450,86 787,89 1 461,95 400 153,08 156,01 588,88 1 029,08 1 909,48 500 239,19 243,77 920,12 1 607,94 2 983,57 600 344,43 351,03 1 324,98 2 315,43 4 296,34 700 468,81 477,79 1 803,44 3 151,56 5 847,79 800 612,32 624,06 2 355,52 4 116,32 7 637,93 1000 956,75 975,09 3 680,49 6 431,75 11 934,27 1200 1 377,72 1 404,13 5 299,91 9 261,72 17 185,34 13.27 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (40 ºS) 313,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,21 0,22 0,81 1,42 2,64 20 0,38 0,38 1,45 2,53 4,70 25 0,59 0,60 2,26 3,96 7,34 32 0,96 0,98 3,71 6,48 12,03 40 1,51 1,54 5,79 10,13 18,79 50 2,35 2,40 9,05 15,82 29,36 65 3,98 4,05 15,30 26,74 49,62 80 6,03 6,14 23,18 40,51 75,16 100 9,41 9,60 36,22 63,29 117,44 125 14,71 14,99 56,59 98,89 183,50 150 21,18 21,59 81,49 142,40 264,23 200 37,66 38,38 144,87 253,16 469,75 250 58,84 59,97 226,36 395,57 733,98 300 84,73 86,36 325,96 569,62 1 056,93 350 115,33 117,54 443,66 775,31 1 438,61 400 150,64 153,52 579,48 1 012,65 1 878,99 500 235,37 239,88 905,43 1 582,26 2 935,93 600 338,93 345,43 1 303,82 2 278,46 4 227,74 700 461,32 470,17 1 774,65 3 101,24 5 754,42 800 602,54 614,09 2 317,91 4 050,60 7 515,98 1000 941,47 959,52 3 621,73 6 329,06 11 743,72 1200 1 355,72 1 381,71 5 215,29 9 113,84 16 910,95 13.28 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (45 ºS) 318,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,21 0,21 0,80 1,40 2,60 20 0,37 0,38 1,43 2,49 4,62 25 0,58 0,59 2,23 3,89 7,22 32 0,95 0,97 3,65 6,38 11,84 40 1,48 1,51 5,70 9,97 18,49 50 2,32 2,36 8,91 15,57 28,90 65 3,92 3,99 15,06 26,32 48,84 80 5,93 6,04 22,81 39,87 73,98 100 9,27 9,44 35,65 62,30 115,59 125 14,48 14,76 55,70 97,34 180,61 150 20,85 21,25 80,21 140,17 260,08 200 37,07 37,78 142,59 249,18 462,37 250 57,92 59,03 222,80 389,35 722,45 300 83,40 85,00 320,83 560,66 1 040,32 350 113,52 115,69 436,69 763,12 1 416,00 400 148,27 151,11 570,37 996,73 1 849,46 500 231,67 236,11 891,20 1 557,40 2 889,79 600 333,60 340,00 1 283,33 2 242,65 4 161,29 700 454,07 462,78 1 746,76 3 052,50 5 663,98 800 593,07 604,44 2 281,48 3 986,94 7 397,86 1000 926,68 944,44 3 564,81 6 229,59 11 559,15 1200 1 334,42 1 360,00 5 133,33 8 970,61 16 645,18 13.29 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini ishga tushirish jarayonida, ularni gaz bilan toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vz, m3, hisoblash natijalari Gazning temperaturasi Tg — (50 ºS) 323,15 K; Gaz quvurining uzunligi — 1,0 km; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra. Gaz quvurining diametri, DN, mm, Gazning hajmi Vz , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra gacha yoki 0,03kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,05·105 Ra gachayoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha 15 0,21 0,21 0,79 1,38 2,56 20 0,36 0,37 1,40 2,45 4,55 25 0,57 0,58 2,19 3,83 7,11 32 0,93 0,95 3,59 6,28 11,65 40 1,46 1,49 5,62 9,81 18,21 50 2,28 2,32 8,77 15,33 28,45 65 3,85 3,93 14,83 25,91 48,08 80 5,84 5,95 22,46 39,25 72,83 100 9,12 9,30 35,10 61,33 113,80 125 14,26 14,53 54,84 95,83 177,82 150 20,53 20,92 78,97 138,00 256,06 200 36,49 37,19 140,39 245,33 455,21 250 57,02 58,11 219,35 383,33 711,27 300 82,11 83,68 315,87 551,99 1 024,23 350 111,76 113,90 429,93 751,32 1 394,09 400 145,97 148,77 561,54 981,31 1 820,85 500 228,08 232,46 877,41 1 533,30 2 845,08 600 328,44 334,74 1 263,48 2 207,95 4 096,91 700 447,05 455,62 1 719,73 3 005,27 5 576,35 800 583,90 595,09 2 246,18 3 925,25 7 283,39 1000 912,34 929,83 3 509,65 6 133,20 11 380,30 1200 1 313,77 1 338,95 5 053,90 8 831,81 16 387,63 1. Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin GTP ishga tushirishda sarflanadigan gazning hajmini Vvvod , m3, aniqlash lozim 2. Boshlangʻich maʼlumotlar: GTP gaz quvurining ichki diametri (kirish), d1 — 0,032 m; GTP gaz quvurining uzunligi, l1 — 0,8 m; GTP gaz quvurining ichki diametri (chiqish), d2 — 0,04 m; Gaz quvurining uzunligi, l2 — 0,6 m; GTP ni gaz bilan tozalashda gaz quvuridagi gazning bosimi, Rg — 0,01∙105 Ra; Gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Rg.izb — 0,5∙105 Ra; Gazning temperaturasi, Tg — (10oS) 283,15 K; Gaz bilan tozalash quvurining ichki diametri, d — 0,025 m; Tartibga solish va sozlash vaqti, τ — 0,5 h; Gazning zichligi, ρg — 0,73 kg/m3; Gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi Ra, Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati — 1,01325∙105 Ra. 3. GTP ning,turli diametrli qismlaridan tashkil topgan gaz quvurining diametri dsr, m,(12) formula boʻyicha aniqlanadi va: 4. Ishga tushiriladigan GTP gaz quvurlarining ichki qismining hajmi Vv , m3, (7) formula boʻyicha aniqlanadi va: 5. Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, GTP ishga tushirishdan oldin GTP ning gaz quvurlari qismlarini gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmi Vpr., m3, (6) formula boʻyicha aniqlanadi va: 6. Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, GTP ishga tushirishdan oldin, uni sozlash jarayonida GTP uskunalarini gaz bilan tozalashni amalga oshirishga sarflanadigan gazning hajmi Vpr.ob., m3, (10) formula boʻyicha aniqlanadi va: 7. Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va amaldagi gaz quvurlarining uzib qoʻyiladigan qismlarini, ularga yangidan ishga tushiriladigan GTP ni ulashdan keyingi gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmi, Vpr.g , m3, (13) formula boʻyicha aniqlanadi Hisoblash uchun boshlangʻich maʼlumotlar: Gaz quvurini, tarmoqdan uzib qoʻyilgan qismining ichki diametri, 41 — 0,500 m; Gaz quvurini, tarmoqdan uzib qoʻyilgan qismining uzunligi, l1 — 700,0 m; Gaz bilan tozalashda gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Rg — 1,0∙105 Ra; Gazning temperaturasi, Tg — (10oS) 283,15 K; Gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi Ra, Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati — 1,01325∙105 Ra. Tuzatish kiritish koeffitsiyenti, K — 1,25; GOST 2939 boʻyicha standart sharoitlardagi gazning temperaturasi, Ts — 293,15 K. 1) Gaz quvurini, tarmoqdan uzib qoʻyilgan qismining gaz oʻtkazuvchi ichki hajmi Vv, m3, geometrik usul bilan (7) formula boʻyicha aniqlanadi va: 2) Doimiy kattaliklar bilan arifmetik amallarni bajargandan keyin, (13) formula quyidagi koʻrinishga ega boʻladi: 3) Gazning hajmi, Vpr.g, m3 : 8. Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, GTP ishga tushirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmiVvvod , m3, (9) formula boʻyicha aniqlanadi va: 14.1 jadval — Qurilish-montaj ishlari tugagandan keyin, GTP ni ishga tushirish jarayonida uning gaz quvurlari qismlarini gaz bilan tozalash uchun zarur boʻlgan gazning hajmini hisoblash natijalari. Gaz quvurlarining gaz bilan tozalanadigan qismlarining ichki hajmi Vv = 1,0 m3, gazning temperaturasi minus 40 ºS dan 50 ºS gacha va gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimida, Ra — 1,01325∙105 Ra. Gazning temperaturasi, Tg Gazning hajmi Vv, m3 ºS K minus 40 233,15 1,58 minus 35 238,15 1,55 minus 30 243,15 1,51 minus 25 248,15 1,48 minus 20 253,15 1,46 minus 15 258,15 1,43 minus 10 263,15 1,40 minus 5 268,15 1,37 0 273,15 1,35 5 278,15 1,32 10 283,15 1,30 15 288,15 1,28 20 293,15 1,26 25 293,15 1,26 30 303,15 1,22 35 308,15 1,20 40 313,15 1,18 45 318,15 1,16 50 323,15 1,14 1. Boshlangʻich maʼlumotlar: Gaz quvurining ichki diametri, d — 0,200 m; Gaz quvurini, tarmoqdan uzib qoʻyilgan qismining uzunligi, l — 700,0 m; Gazning temperaturasi, Tg — (10oS) 283,15 K; Gaz bilagn taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi Ra, Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha koʻrsatkichlarni olish kunidagi qiymati — 1,01325∙105 Ra. Tuzatish kiritish koeffitsiyenti, K — 1,25; GOST 2939 boʻyicha standart sharoitlarda gazning temperaturasi, Ts — 293,15 K. 2. Doimiy kattaliklar bilan arifmetik amallarni bajargandan keyin, (13) formula quyidagi koʻrinishga ega boʻladi: 3. Tarmoqdan uzib qoʻyilgan gaz quvurinining ichki hajmi Vv, m3, geometrik usul bilan (7) formula boʻyicha aniqlanadi va: 4. Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va amaldagi past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarining uzib qoʻyiladigan qismlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini aniqlash lozim. 1) Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va tarmoqdan uzib qoʻyilgan past bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g aniqlaymiz,(gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi Rg=0,003 MRa). Gazning hajmi Vpr.g , m3,(13) formula boʻyicha aniqlanadi va: Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalashdagi gazning ortiqcha bosimi (ishchi bosimdan yuqori boʻlmasligi lozim), Rg. — 0,03∙105 Ra; 2) Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va tarmoqdan uzib qoʻyilgan oʻrtacha bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g aniqlaymiz,(gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi Rg=0,03 MRa). Gazning hajmiVpr.g , m3, (13) formula boʻyicha aniqlanadi va: Oʻrtacha bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalashdagi gazning ortiqcha bosimi (1,0∙105 Pa dan yuqori boʻlmasligi lozim), Rg. — 0,3∙105 Ra; 3) Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va tarmoqdan uzib qoʻyilgan yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g aniqlaymiz,(gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi Rg=0,4 MRa). Gazning hajmi Vpr.g , m3,(13) formula boʻyicha aniqlanadi va: Yuqori bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalashdagi gazning ortiqcha bosimi (1,0∙105 Pa dan yuqori boʻlmasligi lozim), Rg. — 1,0∙105 Ra. Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga tashlangan gazning hajmi va tarmoqdan uzib qoʻyilgan tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini hisoblash natijalari Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.1 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan qori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan qori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan qori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 40oS) 233,15 K; Tg = (minus 35oS) 238,15 K; 15 0,51 0,52 0,99 0,99 15 0,50 0,51 0,97 0,97 20 0,91 0,93 1,76 1,76 20 0,89 0,91 1,73 1,73 25 1,43 1,45 2,75 2,75 25 1,40 1,42 2,70 2,70 32 2,34 2,38 4,51 4,51 32 2,29 2,33 4,42 4,42 40 3,65 3,72 7,05 7,05 40 3,58 3,64 6,90 6,90 50 5,71 5,82 11,02 11,02 50 5,59 5,70 10,78 10,78 65 9,65 9,83 18,62 18,62 65 9,44 9,62 18,22 18,22 80 14,61 14,89 28,20 28,20 80 14,31 14,58 27,61 27,61 100 22,83 23,27 44,06 44,06 100 22,35 22,78 43,14 43,14 125 35,67 36,36 68,84 68,84 125 34,93 35,59 67,40 67,40 150 51,37 52,36 99,14 99,14 150 50,29 51,26 97,05 97,05 200 91,33 93,08 176,24 176,24 200 89,41 91,12 172,54 172,54 250 142,70 145,43 275,38 275,38 250 139,70 142,38 269,59 269,59 300 205,48 209,42 396,54 396,54 300 201,17 205,03 388,22 388,22 350 279,69 285,05 539,74 539,74 350 273,81 279,06 528,40 528,40 400 365,31 372,31 704,96 704,96 400 357,64 364,49 690,16 690,16 500 570,79 581,73 1101,50 1101,50 500 558,81 569,52 1078,38 1078,38 600 821,94 837,69 1586,16 1586,16 600 804,68 820,11 1552,86 1552,86 700 1118,75 1140,19 2158,94 2158,94 700 1095,26 1116,26 2113,62 2113,62 800 1461,22 1489,23 2819,85 2819,85 800 1430,54 1457,97 2760,64 2760,64 1000 2283,16 2326,93 4406,01 4406,01 1000 2235,22 2278,07 4313,50 4313,50 1200 3287,75 3350,78 6344,65 6344,65 1200 3218,72 3280,43 6211,44 6211,44 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.2 jadval –Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 30oS) 243,15 K; Tg = (minus 25oS) 248,15 K; 15 0,49 0,50 0,95 0,95 15 0,48 0,49 0,93 0,93 20 0,88 0,89 1,69 1,69 20 0,86 0,87 1,66 1,66 25 1,37 1,39 2,64 2,64 25 1,34 1,37 2,59 2,59 32 2,24 2,28 4,33 4,33 32 2,20 2,24 4,24 4,24 40 3,50 3,57 6,76 6,76 40 3,43 3,50 6,62 6,62 50 5,47 5,58 10,56 10,56 50 5,36 5,47 10,35 10,35 65 9,25 9,43 17,85 17,85 65 9,06 9,24 17,49 17,49 80 14,01 14,28 27,04 27,04 80 13,73 13,99 26,49 26,49 100 21,89 22,31 42,25 42,25 100 21,45 21,86 41,40 41,40 125 34,21 34,86 66,01 66,01 125 33,52 34,16 64,68 64,68 150 49,26 50,20 95,06 95,06 150 48,27 49,19 93,14 93,14 200 87,57 89,25 168,99 168,99 200 85,81 87,45 165,59 165,59 250 136,83 139,45 264,05 264,05 250 134,07 136,64 258,73 258,73 300 197,03 200,81 380,23 380,23 300 193,06 196,76 372,57 372,57 350 268,18 273,33 517,54 517,54 350 262,78 267,82 507,11 507,11 400 350,28 357,00 675,97 675,97 400 343,22 349,80 662,35 662,35 500 547,31 557,81 1056,20 1056,20 500 536,29 546,57 1034,92 1034,92 600 788,13 803,24 1520,93 1520,93 600 772,25 787,06 1490,28 1490,28 700 1072,74 1093,30 2070,15 2070,15 700 1051,12 1071,27 2028,44 2028,44 800 1401,13 1427,99 2703,87 2703,87 800 1372,89 1399,21 2649,39 2649,39 1000 2189,26 2231,23 4224,80 4224,80 1000 2145,15 2186,27 4139,68 4139,68 1200 3152,53 3212,97 6083,72 6083,72 1200 3089,01 3148,23 5961,13 5961,13 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.3 jadval –Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 20oS) 253,15 K; Tg = (minus 15oS) 258,15 K; 15 0,47 0,48 0,91 0,91 15 0,46 0,47 0,90 0,90 20 0,84 0,86 1,62 1,62 20 0,82 0,84 1,59 1,59 25 1,31 1,34 2,54 2,54 25 1,29 1,31 2,49 2,49 32 2,15 2,19 4,16 4,16 32 2,11 2,15 4,07 4,07 40 3,36 3,43 6,49 6,49 40 3,30 3,36 6,37 6,37 50 5,26 5,36 10,14 10,14 50 5,16 5,25 9,95 9,95 65 8,88 9,05 17,14 17,14 65 8,71 8,88 16,81 16,81 80 13,46 13,72 25,97 25,97 80 13,20 13,45 25,47 25,47 100 21,03 21,43 40,58 40,58 100 20,62 21,02 39,79 39,79 125 32,86 33,49 63,40 63,40 125 32,22 32,84 62,18 62,18 150 47,31 48,22 91,30 91,30 150 46,40 47,29 89,53 89,53 200 84,11 85,72 162,32 162,32 200 82,48 84,06 159,17 159,17 250 131,42 133,94 253,62 253,62 250 128,88 131,35 248,71 248,71 300 189,25 192,88 365,21 365,21 300 185,58 189,14 358,14 358,14 350 257,59 262,53 497,09 497,09 350 252,60 257,44 487,47 487,47 400 336,44 342,89 649,27 649,27 400 329,93 336,25 636,69 636,69 500 525,69 535,77 1014,48 1014,48 500 515,51 525,40 994,83 994,83 600 757,00 771,51 1460,85 1460,85 600 742,34 756,57 1432,55 1432,55 700 1030,36 1050,11 1988,38 1988,38 700 1010,40 1029,78 1949,87 1949,87 800 1345,78 1371,58 2597,06 2597,06 800 1319,71 1345,01 2546,76 2546,76 1000 2102,78 2143,09 4057,91 4057,91 1000 2062,05 2101,58 3979,32 3979,32 1200 3028,00 3086,05 5843,40 5843,40 1200 2969,35 3026,28 5730,22 5730,22 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.4 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (minus 10oS) 263,15 K; Tg = (minus 5oS) 268,15 K; 15 0,46 0,46 0,88 0,88 15 0,45 0,46 0,86 0,86 20 0,81 0,82 1,56 1,56 20 0,79 0,81 1,53 1,53 25 1,26 1,29 2,44 2,44 25 1,24 1,26 2,39 2,39 32 2,07 2,11 4,00 4,00 32 2,03 2,07 3,92 3,92 40 3,24 3,30 6,25 6,25 40 3,18 3,24 6,13 6,13 50 5,06 5,15 9,76 9,76 50 4,96 5,06 9,58 9,58 65 8,55 8,71 16,49 16,49 65 8,39 8,55 16,19 16,19 80 12,95 13,19 24,98 24,98 80 12,70 12,95 24,52 24,52 100 20,23 20,62 39,04 39,04 100 19,85 20,23 38,31 38,31 125 31,61 32,21 61,00 61,00 125 31,02 31,61 59,86 59,86 150 45,51 46,39 87,83 87,83 150 44,67 45,52 86,20 86,20 200 80,91 82,47 156,15 156,15 200 79,41 80,93 153,24 153,24 250 126,43 128,85 243,98 243,98 250 124,07 126,45 239,43 239,43 300 182,06 185,55 351,33 351,33 300 178,66 182,09 344,78 344,78 350 247,80 252,55 478,20 478,20 350 243,18 247,84 469,29 469,29 400 323,66 329,86 624,59 624,59 400 317,62 323,71 612,95 612,95 500 505,72 515,41 975,93 975,93 500 496,29 505,80 957,73 957,73 600 728,23 742,19 1405,33 1405,33 600 714,65 728,35 1379,13 1379,13 700 991,21 1010,21 1912,82 1912,82 700 972,72 991,37 1877,15 1877,15 800 1294,64 1319,46 2498,37 2498,37 800 1270,50 1294,85 2451,79 2451,79 1000 2022,87 2061,65 3903,71 3903,71 1000 1985,15 2023,21 3830,92 3830,92 1200 2912,93 2968,78 5621,34 5621,34 1200 2858,62 2913,42 5516,52 5516,52 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.5 jadval -Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (0oS) 273,15 K; Tg = ( 5oS) 278,15 K; 15 0,44 0,45 0,85 0,85 15 0,43 0,44 0,83 0,83 20 0,78 0,79 1,50 1,50 20 0,77 0,78 1,48 1,48 25 1,22 1,24 2,35 2,35 25 1,20 1,22 2,31 2,31 32 2,00 2,03 3,85 3,85 32 1,96 2,00 3,78 3,78 40 3,12 3,18 6,02 6,02 40 3,06 3,12 5,91 5,91 50 4,87 4,97 9,40 9,40 50 4,78 4,88 9,23 9,23 65 8,23 8,39 15,89 15,89 65 8,09 8,24 15,60 15,60 80 12,47 12,71 24,07 24,07 80 12,25 12,48 23,64 23,64 100 19,49 19,86 37,61 37,61 100 19,14 19,50 36,93 36,93 125 30,45 31,03 58,76 58,76 125 29,90 30,48 57,71 57,71 150 43,85 44,69 84,62 84,62 150 43,06 43,89 83,10 83,10 200 77,95 79,45 150,43 150,43 200 76,55 78,02 147,73 147,73 250 121,80 124,14 235,05 235,05 250 119,61 121,90 230,82 230,82 300 175,39 178,76 338,47 338,47 300 172,24 175,54 332,39 332,39 350 238,73 243,31 460,70 460,70 350 234,44 238,93 452,42 452,42 400 311,81 317,79 601,73 601,73 400 306,21 312,08 590,91 590,91 500 487,20 496,54 940,20 940,20 500 478,45 487,62 923,30 923,30 600 701,57 715,02 1353,89 1353,89 600 688,96 702,17 1329,55 1329,55 700 954,92 973,23 1842,79 1842,79 700 937,75 955,73 1809,66 1809,66 800 1247,24 1271,15 2406,91 2406,91 800 1224,82 1248,30 2363,64 2363,64 1000 1948,81 1986,17 3760,79 3760,79 1000 1913,78 1950,47 3693,19 3693,19 1200 2806,29 2860,09 5415,54 5415,54 1200 2755,85 2808,68 5318,19 5318,19 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.6 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (10oS) 283,15 K; Tg = ( 15oS) 288,15 K; 15 0,42 0,43 0,82 0,82 15 0,42 0,42 0,80 0,80 20 0,75 0,77 1,45 1,45 20 0,74 0,75 1,43 1,43 25 1,17 1,20 2,27 2,27 25 1,15 1,18 2,23 2,23 32 1,93 1,96 3,72 3,72 32 1,89 1,93 3,65 3,65 40 3,01 3,07 5,80 5,80 40 2,96 3,01 5,70 5,70 50 4,70 4,79 9,07 9,07 50 4,62 4,71 8,91 8,91 65 7,94 8,10 15,33 15,33 65 7,81 7,95 15,06 15,06 80 12,03 12,26 23,22 23,22 80 11,82 12,05 22,82 22,82 100 18,80 19,16 36,28 36,28 100 18,47 18,83 35,65 35,65 125 29,37 29,94 56,69 56,69 125 28,87 29,42 55,70 55,70 150 42,30 43,11 81,63 81,63 150 41,57 42,36 80,21 80,21 200 75,20 76,64 145,12 145,12 200 73,89 75,31 142,60 142,60 250 117,50 119,75 226,75 226,75 250 115,46 117,67 222,81 222,81 300 169,20 172,44 326,52 326,52 300 166,26 169,45 320,85 320,85 350 230,30 234,71 444,43 444,43 350 226,30 230,64 436,72 436,72 400 300,80 306,56 580,48 580,48 400 295,58 301,24 570,40 570,40 500 470,00 479,01 906,99 906,99 500 461,84 470,70 891,26 891,26 600 676,80 689,77 1306,07 1306,07 600 665,05 677,80 1283,41 1283,41 700 921,19 938,85 1777,71 1777,71 700 905,21 922,56 1746,86 1746,86 800 1203,19 1226,26 2321,90 2321,90 800 1182,31 1204,98 2281,61 2281,61 1000 1879,99 1916,03 3627,97 3627,97 1000 1847,37 1882,78 3565,02 3565,02 1200 2707,18 2759,08 5224,28 5224,28 1200 2660,21 2711,20 5133,63 5133,63 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.7 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (20oS) 293,15 K; Tg = ( 25oS) 298,15 K; 15 0,41 0,42 0,79 0,79 15 0,40 0,41 0,78 0,78 20 0,73 0,74 1,40 1,40 20 0,71 0,73 1,38 1,38 25 1,13 1,16 2,19 2,19 25 1,12 1,14 2,15 2,15 32 1,86 1,90 3,59 3,59 32 1,83 1,86 3,53 3,53 40 2,91 2,96 5,61 5,61 40 2,86 2,91 5,51 5,51 50 4,54 4,63 8,76 8,76 50 4,46 4,55 8,61 8,61 65 7,67 7,82 14,81 14,81 65 7,54 7,69 14,56 14,56 80 11,62 11,84 22,43 22,43 80 11,43 11,65 22,05 22,05 100 18,16 18,51 35,04 35,04 100 17,85 18,20 34,45 34,45 125 28,37 28,92 54,75 54,75 125 27,90 28,43 53,84 53,84 150 40,86 41,64 78,84 78,84 150 40,17 40,94 77,52 77,52 200 72,63 74,03 140,17 140,17 200 71,42 72,79 137,82 137,82 250 113,49 115,67 219,01 219,01 250 111,59 113,73 215,34 215,34 300 163,43 166,56 315,38 315,38 300 160,69 163,77 310,09 310,09 350 222,44 226,71 429,27 429,27 350 218,71 222,90 422,07 422,07 400 290,54 296,11 560,67 560,67 400 285,66 291,14 551,27 551,27 500 453,96 462,67 876,05 876,05 500 446,35 454,91 861,36 861,36 600 653,71 666,24 1261,52 1261,52 600 642,75 655,07 1240,36 1240,36 700 889,77 906,83 1717,07 1717,07 700 874,85 891,62 1688,27 1688,27 800 1162,15 1184,43 2242,70 2242,70 800 1142,66 1164,56 2205,09 2205,09 1000 1815,86 1850,67 3504,22 3504,22 1000 1785,40 1819,63 3445,45 3445,45 1200 2614,83 2664,96 5046,07 5046,07 1200 2570,98 2620,27 4961,45 4961,45 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.8 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (30oS) 303,15 K; Tg = ( 35oS) 308,15 K; 15 0,40 0,40 0,76 0,76 15 0,39 0,40 0,75 0,75 20 0,70 0,72 1,36 1,36 20 0,69 0,70 1,33 1,33 25 1,10 1,12 2,12 2,12 25 1,08 1,10 2,08 2,08 32 1,80 1,83 3,47 3,47 32 1,77 1,80 3,41 3,41 40 2,81 2,86 5,42 5,42 40 2,76 2,82 5,33 5,33 50 4,39 4,47 8,47 8,47 50 4,32 4,40 8,33 8,33 65 7,42 7,56 14,32 14,32 65 7,30 7,44 14,08 14,08 80 11,24 11,45 21,69 21,69 80 11,06 11,27 21,34 21,34 100 17,56 17,90 33,89 33,89 100 17,27 17,61 33,34 33,34 125 27,44 27,96 52,95 52,95 125 26,99 27,51 52,09 52,09 150 39,51 40,27 76,24 76,24 150 38,87 39,61 75,01 75,01 200 70,24 71,58 135,54 135,54 200 69,10 70,42 133,35 133,35 250 109,75 111,85 211,79 211,79 250 107,97 110,04 208,35 208,35 300 158,04 161,07 304,98 304,98 300 155,47 158,45 300,03 300,03 350 215,10 219,23 415,11 415,11 350 211,61 215,67 408,37 408,37 400 280,95 286,34 542,18 542,18 400 276,39 281,69 533,38 533,38 500 438,99 447,41 847,16 847,16 500 431,87 440,15 833,41 833,41 600 632,14 644,26 1219,90 1219,90 600 621,89 633,81 1200,11 1200,11 700 860,42 876,91 1660,42 1660,42 700 846,46 862,69 1633,48 1633,48 800 1123,81 1145,36 2168,72 2168,72 800 1105,58 1126,77 2133,53 2133,53 1000 1755,96 1789,62 3388,62 3388,62 1000 1727,46 1760,58 3333,64 3333,64 1200 2528,58 2577,05 4879,62 4879,62 1200 2487,55 2535,24 4800,44 4800,44 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.9 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha past bosim ostidagi 0,03· 105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (40oS) 313,15 K; Tg = ( 45oS) 318,15 K; 15 0,38 0,39 0,74 0,74 15 0,38 0,38 0,73 0,73 20 0,68 0,69 1,31 1,31 20 0,67 0,68 1,29 1,29 25 1,06 1,08 2,05 2,05 25 1,05 1,07 2,02 2,02 32 1,74 1,77 3,36 3,36 32 1,71 1,75 3,31 3,31 40 2,72 2,77 5,25 5,25 40 2,68 2,73 5,17 5,17 50 4,25 4,33 8,20 8,20 50 4,18 4,26 8,07 8,07 65 7,18 7,32 13,86 13,86 65 7,07 7,20 13,64 13,64 80 10,88 11,09 20,99 20,99 80 10,71 10,91 20,66 20,66 100 17,00 17,32 32,80 32,80 100 16,73 17,05 32,29 32,29 125 26,56 27,07 51,26 51,26 125 26,14 26,64 50,45 50,45 150 38,25 38,98 73,81 73,81 150 37,65 38,37 72,65 72,65 200 68,00 69,30 131,22 131,22 200 66,93 68,21 129,15 129,15 250 106,24 108,28 205,03 205,03 250 104,57 106,58 201,80 201,80 300 152,99 155,92 295,24 295,24 300 150,59 153,47 290,60 290,60 350 208,24 212,23 401,85 401,85 350 204,96 208,89 395,53 395,53 400 271,98 277,20 524,87 524,87 400 267,71 272,84 516,62 516,62 500 424,97 433,12 820,10 820,10 500 418,29 426,31 807,21 807,21 600 611,96 623,69 1180,95 1180,95 600 602,34 613,89 1162,39 1162,39 700 832,94 848,91 1607,40 1607,40 700 819,85 835,57 1582,14 1582,14 800 1087,93 1108,78 2099,46 2099,46 800 1070,83 1091,36 2066,47 2066,47 1000 1699,88 1732,47 3280,41 3280,41 1000 1673,17 1705,24 3228,86 3228,86 1200 2447,83 2494,76 4723,79 4723,79 1200 2409,36 2455,55 4649,55 4649,55 Hisoblashda quyidagi koʻrsatkichlar qoʻllanilgan: Gaz quvurining uzunligi 1,0 km ga teng deb qabul qilingan; Past bosim ostidagi gaz quvurini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — ishchi bosim; Oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash bosimi (ortiqcha) — 1,0∙105 Ra dan yuqori boʻlmasligi lozim; Atmosfera bosimi — 1,01325∙105 Ra 15.10 jadval — Bosimni nolgacha pasaytirishda gazni chiqarib tashlash, profilaktik va taʼmirlash ishlarini olib borishda past, oʻrtacha va yuqori bosim ostidagi tashqi gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini Vpr.g , m3, hisoblash natijalari Gaz quvurining diametri, DN, mm Gazning hajmi Vpr.g , m3 Gaz quvurlari past bosim ostidagi 0,03·105 Ra yoki 0,03kgf/cm2 past bosim ostidagi 0,05· 105 Ra gacha yoki 0,05kgf/cm2 gacha oʻrtacha bosim ostidagi 0,05·105 dan yuqori 3,0·105 Ra gacha yoki 0,05 dan yuqori 3,0kgf/cm2 gacha II kategoriya, yuqori bosim ostidagi 3,0·105 dan yuqori 6,0·105 Ra gacha yoki 3,0 dan yuqori 6,0kgf/cm2 gacha va I kategoriya 6,0·105 dan yuqori 12,0·105 Ra gacha yoki 6,0 dan yuqori 12,0kgf/cm2 gacha Tg = (50oS) 323,15 K; 15 0,37 0,38 0,72 0,72 20 0,66 0,67 1,27 1,27 25 1,03 1,05 1,99 1,99 32 1,69 1,72 3,26 3,26 40 2,64 2,69 5,09 5,09 50 4,12 4,20 7,95 7,95 65 6,96 7,09 13,43 13,43 80 10,54 10,74 20,34 20,34 100 16,47 16,79 31,79 31,79 125 25,74 26,23 49,67 49,67 150 37,06 37,77 71,53 71,53 200 65,89 67,15 127,16 127,16 250 102,95 104,93 198,68 198,68 300 148,26 151,10 286,10 286,10 350 201,79 205,66 389,41 389,41 400 263,56 268,62 508,62 508,62 500 411,82 419,71 794,72 794,72 600 593,02 604,39 1144,40 1144,40 700 807,17 822,64 1557,66 1557,66 800 1054,26 1074,47 2034,49 2034,49 1000 1647,28 1678,86 3178,90 3178,90 1200 2372,08 2417,56 4577,61 4577,61 1. GTP uskunalariga texnik xizmat koʻrsatish (taftish qilish) ga sarflanadigan gazning hajmini Vrev., m3, aniqlash lozim 2. Boshlangʻich maʼlumotlar: GTP gaz quvurining ichki diametri (kirish), d1 — 0,032 m; GTP gaz quvurining uzunligi, l1 — 0,8 m; GTP gaz quvurining ichki diametri (chiqish), d2 — 0,04 m; Gaz quvurining uzunligi, l2 — 0,6 m; GTP ni gaz bilan tozalashda gaz quvuridagi gazning bosimi, Rg — 0,01∙105 Ra; Gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Rg.izb — 0,5∙105 Ra; Gazning temperaturasi, Tg — (10oS) 283,15 K; Gaz bilan tozalash quvurining ichki diametri, d — 0,025 m; Tartibga solish va sozlash vaqti, τ — 0,2 h; Gazning zichligi, ρg — 0,73 kg/m3; Gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi Ra, Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha koʻrsatkichlar olingan kundagi qiymati — 1,01325∙105 Ra. 3. GTP ning, turli diametrli qismlaridan tashkil topgan gaz quvurining diametri dsr, m, (12) formula boʻyicha aniqlanadi va: 4. GTP ning texnik xizmat koʻrsatilgan (reviziya qilingan) gaz quvurlarining ichki qismining hajmi Vv , m3, (11) formula boʻyicha aniqlanadi va: 5. Bosimni nolgacha pasaytirishda atmosferaga chiqarib tashlangan gazning hajmi va GTP ning texnik xizmat koʻrsatilgan (taftish qilingan) gaz quvurlarini gaz bilan tozalash va keyingi toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmi Vpr.rev. , m3, (13) formula boʻyicha aniqlanadi va: 6. GTP ga texnik xizmat koʻrsatish (taftish qilish) tugagandan keyin, uni sozlash jarayonida GTP uskunalarini gaz bilan tozalashni amalga oshirish uchun sarflanadigan gazning hajmi Vpr.ob., m3, (10) formula boʻyicha aniqlanadi va: 7. GTP uskunalariga texnik xizmat koʻrsatish (taftish qilish) ga sarflanadigan gazning hajmi Vrev., m3, (14) formula boʻyicha aniqlanadi va: 8. GTP uskunalariga profilaktik xizmat koʻrsatishga sarflanadigan gazning hajmi Vprof.obsl.., m3, (10) formula boʻyicha aniqlanadi va: 12.1-jadval. GTP ning texnik xizmat koʻrsatilgan (taftish qilingan) gaz quvurlari qismlarini gaz bilan tozalash va toʻldirish uchun zarur boʻlgan gazning hajmini hisoblash natijalari. Gaz quvurlarining gaz bilan tozalanadigan qismlarining ichki hajmi Vv = 1,0 m3, gazning temperaturasi minus 40 ºS dan 50 ºS gacha, gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi Ra — 1,01325∙105 Ra. Gazning temperaturasi, Tg Gazning hajmi Vpr.rev, m3 ºS K minus 40 233,15 2,85 minus 35 238,15 2,79 minus 30 243,15 2,74 minus 25 248,15 2,68 minus 20 253,15 2,63 minus 15 258,15 2,58 minus 10 263,15 2,53 minus 5 268,15 2,48 0 273,15 2,43 5 278,15 2,39 10 283,15 2,35 15 288,15 2,31 20 293,15 2,27 25 298,15 2,23 30 303,15 2,19 35 308,15 2,16 40 313,15 2,12 45 318,15 2,09 50 323,15 2,06 17.1-jadval. Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,58 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 2,0 0,987 0,988 0,987 0,989 0,990 0,991 0,992 0,994 0,995 4,0 0,981 0,982 0,983 0,984 0,986 0,988 0,990 0,991 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,967 0,970 0,973 0,976 0,979 0,981 0,984 0,987 0,989 10,0 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,984 0,988 12,0 0,958 0,961 0,964 0,968 0,971 0,975 0,979 0,982 0,986 14,0 0,952 0,956 0,960 0,964 0,968 0,972 0,976 0,980 0,984 17.2 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,59 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 2,0 0,984 0,986 0,987 0,989 0,990 0,991 0,992 0,994 0,995 4,0 0,981 0,982 0,983 0,984 0,986 0,988 0,990 0,991 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,968 0,970 0,973 0,976 0,979 0,981 0,984 0,987 0,989 10,0 0,963 0,966 0,969 0,972 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 12,0 0,957 0,960 0,964 0,968 0,971 0,975 0,978 0,982 0,986 14,0 0,952 0,955 0,959 0,963 0,967 0,972 0,976 0,980 0,984 17.3 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,60 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 2,0 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,993 0,994 0,995 4,0 0,980 0,981 0,983 0,985 0,986 0,988 0,990 0,991 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,968 0,970 0,973 0,976 0,979 0,981 0,984 0,987 0,989 10,0 0,961 0,964 0,968 0,972 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 12,0 0,957 0,961 0,964 0,967 0,971 0,975 0,978 0,982 0,985 14,0 0,951 0,955 0,959 0,963 0,967 0,971 0,975 0,979 0,984 17.4 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,61 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 2,0 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,993 0,994 0,995 4,0 0,979 0,981 0,983 0,985 0,986 0,988 0,990 0,991 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,967 0,970 0,973 0,976 0,979 0,981 0,984 0,987 0,989 10,0 0,961 0,965 0,968 0,971 0,975 0,978 0,981 0,984 0,987 12,0 0,956 0,959 0,963 0,967 0,971 0,974 0,978 0,982 0,985 14,0 0,951 0,955 0,959 0,963 0,967 0,971 0,975 0,979 0,983 17.5 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,62 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,989 0,990 0,991 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 2,0 0,986 0,987 0,988 0,989 0,990 0,992 0,993 0,994 0,995 4,0 0,980 0,981 0,983 0,985 0,986 0,988 0,990 0,991 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,968 0,970 0,973 0,976 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 10,0 0,962 0,965 0,968 0,971 0,974 0,978 0,981 0,984 0,987 12,0 0,956 0,959 0,963 0,967 0,970 0,974 0,978 0,981 0,985 14,0 0,950 0,954 0,958 0,962 0,966 0,971 0,975 0,979 0,983 17.6 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,63 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,994 0,995 0,996 2,0 0,985 0,987 0,988 0,989 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 4,0 0,980 0,981 0,983 0,985 0,986 0,988 0,990 0,992 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,968 0,970 0,973 0,976 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 10,0 0,962 0,965 0,968 0,971 0,974 0,977 0,981 0,984 0,987 12,0 0,956 0,960 0,963 0,966 0,970 0,974 0,978 0,981 0,985 14,0 0,950 0,954 0,958 0,962 0,966 0,970 0,975 0,979 0,983 17.7 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,64 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,995 0,996 2,0 0,986 0,987 0,988 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 4,0 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,988 0,990 0,992 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,968 0,970 0,973 0,976 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 10,0 0,963 0,966 0,968 0,971 0,974 0,977 0,981 0,984 0,987 12,0 0,957 0,960 0,962 0,966 0,970 0,974 0,977 0,981 0,985 14,0 0,951 0,954 0,957 0,962 0,966 0,970 0,974 0,979 0,983 17.8 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,65 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,996 2,0 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 4,0 0,980 0,981 0,983 0,985 0,987 0,988 0,990 0,992 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,969 0,971 0,973 0,975 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 10,0 0,961 0,964 0,967 0,971 0,974 0,977 0,980 0,984 0,987 12,0 0,954 0,958 0,962 0,966 0,970 0,973 0,977 0,981 0,985 14,0 0,949 0,953 0,957 0,961 0,965 0,970 0,974 0,978 0,983 17.9 jadval — Havo boʻyicha nisbiy zichlikning P = 0,66 qiymatida tabiiy gazni siqilish omilining qiymatlari t, °S Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 60 T, K 253 263 273 283 293 303 313 323 333 Bosim, kgf/cm2 1,0 0,991 0,991 0,992 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 2,0 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,996 4,0 0,979 0,981 0,983 0,985 0,987 0,988 0,990 0,992 0,993 6,0 0,974 0,976 0,978 0,980 0,982 0,985 0,987 0,989 0,991 8,0 0,968 0,971 0,973 0,975 0,978 0,981 0,984 0,986 0,989 10,0 0,961 0,964 0,967 0,971 0,974 0,977 0,980 0,984 0,987 12,0 0,954 0,958 0,962 0,966 0,969 0,973 0,977 0,981 0,985 14,0 0,948 0,952 0,956 0,961 0,965 0,969 0,974 0,978 0,983 1. Hisoblash namunasi: Changtutkichni boʻshatishga sarflanadigan gazning hajmini Vg , m3, aniqlash lozim. Boshlangʻich maʼlumotlar: Standart sharoitlardagi temperatura, Ts — 293,15 K; Atmosfera bosimi, Rc — 1,01325 Ra = 10330 kgf/m2; Changtutkichning hajmi, V — 4,28 m3; Changtutkichni boʻshatishdan oldin gazning temperaturasi, T — (10oS) 283,15 K; Changtutkichni boʻshatishdan oldin gazning bosimi, R — 2∙104 kgf/m2; Tabiiy gazning siqilish omili, Z — 0,989. Gazning ish sharoitlaridagi siqilish omili 13.4 jadvaldan havo boʻyicha nisbiy zichlik qiymatida aniqlanadi. Havo boʻyicha nisbiy zichlik, P, (16) formula boʻyicha aniqlanadi va: Changtutkichdan chiqarib tashlanadigan gazning hajmi Vg, m3, (15) formula boʻyicha aniqlanadi va: 1. Hisobot davrida Yakkasaroy tumanidagi gaz bilan ishlaydigan uy ichidagi gaz uskunalarini rostlash va sozlash bilan bogʻliq boʻlgan, uskunalarni ish holatida ushlab turishva taʼmirlash boʻyicha ishlarni amalga oshirishda texnologik ehtiyojlarga sarflanadigan gaz sarfining meʼyorini aniqlash lozim 19.1 jadval — Boshlangʻich maʼlumotlar jadval koʻrinishida keltirilgan: Gazda ishlaydigan uskunaning turi Soni Gaz uskunalarini rostlash va sozlashda gaz sarfining alohida (individual) meʼyori, NTOi, m3 (bir uskuna uchun) Gaz plitasi 120 000 1,0 Oqimli (protochniy) suv isitkich 50 000 1,0 Sigʻimli (yemkostnoy) suv isitkich yoki isitish qozoni 30 000 1,5 Maishiy isitish pechining gorelkasi 45 000 1,0 Hisobot davrida gaz bilan ishlaydigan uy ichidagi gaz uskunalarini rostlash va sozlash bilan bogʻliq boʻlgan, uskunalarni ish holatida ushlab turishva taʼmirlash boʻyicha ishlarni amalga oshirishda sarflanadigan gazning meʼyoriy sarfi, QTO , m3, (21) formula boʻyicha aniqlanadi va: ni tashkil etadi. 2. Hisobot davrida uy ichidagi gaz uskunalarini taʼmirlashda gaz quvurlarini gazdan boʻshatish va keyingi toʻldirishda gazning meʼyoriy sarfini aniqlash lozim. 19.2. jadval — Boshlangʻich maʼlumotlar jadval shaklida keltirilgan: Gaz quvurining diametri, DN, mm Gaz quvurining uzunligi, m i-gaz quvurlarini gazdan boʻshatish va keyingi toʻldirishda gaz sarfining alohida (individual) meʼyori, NOSZP 10 5000 0,0001 15 3250 0,0002 20 5680 0,0004 25 1230 0,0007 32 6540 0,0011 40 3670 0,0017 50 7350 0,0026 Hisobot davrida uy ichidagi gaz uskunalarini taʼmirlashda gaz quvurlarini gazdan boʻshatish va keyingi toʻldirishda gaz sarfining meʼyori,QOSZP , m3, (22) formula boʻyicha aniqlanadi va: 1. Birikmalarning germetikligini buzilishi natijasida gaz yoʻqotishlari quyidagi usullarda aniqlanadi, bunda tarmoqning bir qismida yoʻqotilgan gaz ikki usulda hisobga olinmaydi. 2. Odatdagi sharoitlarda ishlatishda gaz quvurlari birikmalarining germetikligini buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan gazning shartli-doimiy yoʻqotishlarini aniqlash. a) Gaz quvurlarini flanetsli birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida gazning texnologik yoʻqotishlari yer (tuproq), atmosfera yoki bino (imorat) ga gazning sizib chiqishidir. Absolyut germetiklikga erishish mumkin boʻlmaganligi sababli bu yoʻqotishlar muqarrar yoʻqotishlar hisoblanadi. b) Gazning, flanetsli birikmalarning germetikligini buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan, yoʻqotishlari G, g/s, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: 0, 278 — kg/h dan g/s ga oʻtkazish koeffitsiyenti; Rizb. — tizimdagi gazning ortiqcha bosimi, Ra; V — gaz quvurlarining hajmi, m3 (uzib qoʻyuvchi moslamalar orasidagi); M — gazning molyar massasi, kg/kmol. GOST 30319.1 ga muvofiq metan uchun M=16,043 kg/kmol ga teng deb qabul qilinadi; T — hisobot davrida gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasining oʻrtacha qiymati, K. v) Gaz quvurlarini flanetsli va rezbali birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida chiqib ketadigan gaz yoʻqotishlarining hajmi V, m3/h, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: G — gazning solishtirma massaviy sarfi, g/s; Rτ— hisobot davri uchun gaz zichligining oʻrtacha qiymati, kg/m3. g) Gazning yoʻqotishlari G va gaz quvurini flanetsli birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida yoʻqotiladigan gazning hajmi V ni hisob-kitobi 21-ilovada keltirilgan. d) Gaz quvurlarini flanetsli birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida, gaz quvurining bir metr uzunligiga toʻgʻri keladigan, gaz yoʻqotishlari hajmi V ni hisoblash natijalari 21.1 — 21.14 jadvallarda keltirilgan (21-ilova). 3. GTP lardagi salniklar, rezbali ulanmalar, BTM va boshqa ulanmalarning zichlagichlari orqali gazning shartli-doimiy yoʻqotishlarini aniqlash, bunda a) usulida hisobga olingan gaz tarmoqlaridagi mavjud salniklar, rezbali ulanmalar, BTM va boshqa ulanmalar soni hisobga olinmaydi. a) Uskunalar va berkitish-tartibga solish moslamasi (armaturasi)ning harakatlanadigan va harakatlanmaydigan zichlash birikmalari, yaʼni tartibga solish klapanlarining shtoklari va vallari, toʻsqichlar va zulfinlar, shuningdek isteʼmolchi gaz hisoblagichigacha boʻlgan va koʻp qavatli uy tom va fasadlaridagi rezbali ulanmalar (birikmalar)ning (xona ichida joylashgan ulanmalardan tashqari) germetikligi buzilishi gaz quvurlaridagi BTM va gaz taqsimlash tarmoqlarining texnologik uskunalaridagi gaz yoʻqotishlarining manbalari hisoblanadi. b) Hisobot davri uchun salniklar va BTM ning zichlagichlari orqali gazning yoʻqotishlari quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: qutech — salniklarning germetikligini buzilishi natijasida gazning yoʻqotishlari, kg/h, 22-ilovadagi 22.1 jadvalda keltirilgan; τ — tahlil qilinayotgan davr uchun ish vaqti fondi, h; a — germetikligini yoʻqotgan birikmalar (zichlagichlar) ning ulushi; ρ — hisobot davri uchun gaz zichligining oʻrtacha qiymati, kg/m3; b1 — BTM larning soni; b2 — bir dona BTM dagi flanetslar soni; 10-3 — “m3” larni “1,0∙103m3” larga qayta hisoblash koeffitsiyenti. v) Salnikli va zichlagichli birikmalarning germetikligining buzilishi natijasida yoʻqotiladigan gazning sarfi Qutech ni aniqlash namunalari 22-ilovada keltirilgan. 4. Uy ichidagi gaz uskunalarini ishlatishdagi gazning yoʻqotishlari a) Gaz yoʻqotishlarining hajmi faqat gaz sarfini hisobga olish asbobi mavjud boʻlmaganda yoki ishdan chiqqanda aniqlanadi. b) Texnologik yoʻqotishlarni aniqlash uchun boshlangʻich maʼlumotlar, gaz bilan taʼminlash tashkilotlarida roʻyxatga olingan, ishlatish hujjatlariga muvofiq qabul qilinadi. v) Gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, PP, m3 /y, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: PG — gaz quvurlarining qismlarga ajraladigan birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, m3/y; PGO — gaz bilan ishlaydigan uskunalarning germetikligini buzilishi natijasida gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, m3/y. g) Gaz quvurlarining qismlarga ajraladigan birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, PG, m3/y, Tartiblar [6] ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: NG — bino gaz quvurining i-qismi uchun, qismlarga ajraladigan birikmalar-ning germetikligini buzilishi natijasida bir yilda gaz quvurining bir metr uzunligiga toʻgʻri keladigan texnologik yoʻqotishlarning alohida (individual) meʼyori, m3, 1-jadval boʻyicha qabul qilinadi; LG — gaz quvurining tegishli diametr va bosim ostidagi i-qismining uzunligi, m. 1-jadval — Uy ichidagi gaz uskunalari gaz quvurlarini qismlarga ajraladigan birikmalarning germetikligini buzilishi natijasida texnologik yoʻqotishlarning alohida (individual) meʼyorlari. Gaz quvurining diametri DN, mm Gaz quvuridagi gazning ishchi bosimida, Ra, bir yilda gaz quvurining bir metr uzunligiga toʻgʻri keladigan texnologik yoʻqotishlarning alohida (individual) meʼyori , NG, m3 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 DN 10 0,000184 (0,00184) 0,000221 (0,00221) 0,000257 (0,00257) 0,000294 (0,00294) 0,000331 0,00331) 0,000368 (0,00368) DN 15 0,000414 (0,00414) 0,000497 (0,00497) 0,000579 (0,00579) 0,000662 (0,00662) 0,000745 (0,00745) 0,000828 0,00828) DN 20 0,000736 (0,00736) 0,000883 (0,00883) 0,001030 (0,01030) 0,001177 (0,01177) 0,001324 (0,01324) 0,001471 (0,01471) DN 25 0,001149 (0,01149) 0,001379 (0,01379) 0,001609 (0,01609) 0,001839 (0,01839) 0,002069 (0,02069) 0,002299 (0,02299) DN 32 0,001883 (0,01883) 0,002260 (0,02260) 0,002637 (0,02637) 0,003013 (0,03013) 0,003390 (0,03390) 0,003767 (0,03767) DN 40 0,002943 (0,02943) 0,003531 (0,03531) 0,004120 (0,04120) 0,004708 (0,04708) 0,005297 (0,05297) 0,005885 (0,05885) DN 50 0,004598 (0,04598) 0,005517 (0,05517) 0,006437 (0,06437) 0,007357 (0,07357) 0,008276 (0,08276) 0,009196 (0,09196) Izoh — Uy ichidagi gaz uskunalariga texnik xizmat qoʻrsatilmagan holatda, hisob-kitoblar uchun qoʻllanishi mumkin boʻlgan, texnologik yoʻqotishlarning alohida (individual) meʼyorlari qavslar ichida koʻrsatilgan. d) Gaz quvurlarining qismlarga ajraladigan birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida hisobot davrida i-tashkiloti boʻyicha tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, PG, ni aniqlash namunasi 23-ilovada keltirilgan (23.2-jadval). e) Gaz bilan ishlaydigan uskunalarning germetikligini buzilishi natijasida tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, PGO, m3/y, Tartiblar [6] ga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: HiGO— bir yilda bir dona i — turdagi gaz bilan ishlaydigan uskunaning germetikligini buzilishi natijasida gazning texnologik yoʻqotishlarining alohida (individual) meʼyori, m3, 2-jadval boʻyicha qabul qilinadi; Ni — i-turdagi gaz bilan ishlaydigan uskunalar soni, dona. 2-jadval — Gaz bilan ishlaydigan uskunalarning germetikligini buzilishi natijasida gazning texnologik yoʻqotishlarining alohida (individual) meʼyori, Gaz bilan ishlaydigan uskunaning turi Gazning texnologik yoʻqotishlarining bir yilda bir dona uskunaga toʻgʻri keladigan alohida (individual) meʼyori, NGO,m3 uskunalarni ish holatida ushlab turish va taʼmirlash boʻyicha ishlar ixtisoslashgan tashkilot tomonidan amalga oshirilganda uskunalarni ish holatida ushlab turish va taʼmirlash boʻyicha ishlar amalga oshirilmaganda yoki xizmat muddati tugaganda Gaz plitasi 0,876 8,76 Oqimli suv isitkich 1,241 12,241 Sigʻimli suv isitkich yoki isitish qozoni 0,876 8,76 Isitish pechi gorelkasi 0,876 8,76 j) i-tashkiloti boʻyicha hisobot oyi davomida gaz bilan ishlaydigan uskunaning germetikligini buzilishi natijasida gazning texnologik yoʻqotishlari ni aniqlash naʼmunasi 23-ilovada keltirilgan (23.1-jadval). 1. Gaz quvurining flanetsli birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida yoʻqotiladigan gazning yoʻqotishlari G, g/s, va gazning hajmini V, m3/h aniqlash lozim. Boshlangʻich maʼlumotlar: Gaz quvurining ichki diametri, d — 0,200 m; Gaz quvurining uzunligi, l — 300 m; Gaz quvuridagi gazning ortiqcha bosimi, Rg 4,0∙105 Ra; Gazning absolyut temperaturasi, T (10oS) 283,15 K; Zaxira koeffitsiyenti , η 2; Nogermetiklik koeffitsiyenti, m 0,002; Gazning zichligi, ρg 0,73 kg/m3; Metanning molekulyar massasi, M 16,043 kg/kmol. Uzib qoʻyuvchi moslamalar oʻrtasidagi gaz quvurining ichki hajmi Vv , m3, (7) formula boʻyicha aniqlanadi va: Gaz quvurining flanetsli birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida yoʻqotiladigan gazning yoʻqotishlari G, g/s, (23) formula boʻyicha aniqlanadi va: Gaz quvurining flanetsli birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida yoʻqotiladigan gaz yoʻqotishlarining hajmi V, m3/h (24) formula boʻyicha aniqlanadi va: 21.1 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 0,03∙105 Ra yoki 0,03 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida, ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmi V, m³/h 15 0,000000020 0,000000020 0,000000020 0,000000019 0,000000019 0,000000019 0,000000018 0,000000018 0,000000018 0,000000017 20 0,000000036 0,000000036 0,000000035 0,000000034 0,000000034 0,000000033 0,000000032 0,000000032 0,000000031 0,000000031 25 0,000000057 0,000000056 0,000000054 0,000000053 0,000000052 0,000000051 0,000000051 0,000000050 0,000000049 0,000000048 32 0,000000093 0,000000091 0,000000089 0,000000087 0,000000086 0,000000084 0,000000083 0,000000081 0,000000080 0,000000079 40 0,000000145 0,000000142 0,000000139 0,000000137 0,000000134 0,000000132 0,000000129 0,000000127 0,000000125 0,000000123 50 0,000000227 0,000000222 0,000000218 0,000000214 0,000000210 0,000000206 0,000000202 0,000000199 0,000000196 0,000000193 65 0,000000383 0,000000375 0,000000368 0,000000361 0,000000354 0,000000348 0,000000342 0,000000336 0,000000331 0,000000326 80 0,000000581 0,000000569 0,00000056 0,00000055 0,00000054 0,000000527 0,000000518 0,000000509 0,000000501 0,000000493 100 0,000000907 0,000000888 0,00000087 0,00000085 0,00000084 0,00000082 0,00000081 0,00000080 0,00000078 0,000000771 125 0,00000142 0,00000139 0,00000136 0,00000133 0,00000131 0,00000129 0,00000126 0,00000124 0,00000122 0,00000120 150 0,00000204 0,00000200 0,00000196 0,00000192 0,00000189 0,00000185 0,00000182 0,00000179 0,00000176 0,00000173 200 0,00000363 0,00000355 0,00000348 0,00000342 0,00000335 0,00000329 0,00000324 0,00000318 0,00000313 0,00000308 250 0,00000567 0,00000555 0,00000544 0,00000534 0,00000524 0,00000515 0,00000506 0,00000497 0,00000489 0,00000482 300 0,00000681 0,00000666 0,00000653 0,00000641 0,00000629 0,00000617 0,00000607 0,00000597 0,00000587 0,00000578 350 0,00000794 0,00000777 0,00000762 0,00000747 0,00000733 0,00000720 0,00000708 0,00000696 0,00000685 0,00000674 400 0,00000907 0,00000888 0,00000871 0,00000854 0,00000838 0,00000823 0,00000809 0,00000796 0,00000783 0,00000771 500 600 700 800 1000 1200 21.2 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 0,05∙105 Ra yoki 0,05 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 0,000000034 0,000000033 0,000000033 0,000000032 0,000000031 0,000000031 0,000000030 0,000000030 0,000000029 0,000000029 20 0,000000060 0,000000059 0,000000058 0,000000057 0,000000056 0,000000055 0,000000054 0,000000053 0,000000052 0,000000051 25 0,000000095 0,000000093 0,000000091 0,000000089 0,000000087 0,000000086 0,000000084 0,000000083 0,000000082 0,000000080 32 0,000000155 0,000000152 0,000000149 0,000000146 0,000000143 0,000000141 0,000000138 0,000000136 0,000000134 0,000000132 40 0,000000242 0,000000237 0,00000023 0,00000023 0,00000022 0,00000022 0,00000022 0,00000021 0,00000021 0,000000206 50 0,000000378 0,000000370 0,00000036 0,00000036 0,00000035 0,00000034 0,00000034 0,00000033 0,00000033 0,000000321 65 0,000000639 0,000000626 0,00000061 0,00000060 0,00000059 0,00000058 0,00000057 0,00000056 0,00000055 0,000000543 80 0,000000968 0,000000948 0,00000093 0,00000091 0,00000089 0,00000088 0,00000086 0,00000085 0,00000084 0,000000822 100 0,00000151 0,00000148 0,00000145 0,00000142 0,00000140 0,00000137 0,00000135 0,00000133 0,00000130 0,000001284 125 0,00000236 0,00000231 0,00000227 0,00000222 0,00000218 0,00000214 0,00000211 0,00000207 0,00000204 0,00000201 150 0,00000340 0,00000333 0,00000327 0,00000320 0,00000314 0,00000309 0,00000303 0,00000298 0,00000294 0,00000289 200 0,00000605 0,00000592 0,00000580 0,00000569 0,00000559 0,00000549 0,00000539 0,00000530 0,00000522 0,00000514 250 0,00000945 0,00000925 0,00000907 0,00000890 0,00000873 0,00000858 0,00000843 0,00000829 0,00000815 0,00000803 300 0,0000113 0,0000111 0,0000109 0,0000107 0,0000105 0,0000103 0,0000101 0,00000995 0,00000979 0,00000963 350 0,0000132 0,0000130 0,0000127 0,0000125 0,0000122 0,0000120 0,0000118 0,0000116 0,0000114 0,0000112 400 0,0000151 0,0000148 0,0000145 0,0000142 0,0000140 0,0000137 0,0000135 0,0000133 0,0000130 0,0000128 500 600 700 800 1000 1200 21.3 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 1,0∙105 Ra yoki 1,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmi V, m³/h 15 20 0,0000012 0,0000012 0,0000012 0,0000011 0,0000011 0,0000011 0,0000011 0,0000011 0,0000010 0,0000010 25 0,0000019 0,0000019 0,0000018 0,0000018 0,0000017 0,0000017 0,0000017 0,0000017 0,0000016 0,0000016 32 0,0000031 0,0000030 0,0000030 0,0000029 0,0000029 0,0000028 0,0000028 0,0000027 0,0000027 0,0000026 40 0,0000048 0,0000047 0,0000046 0,0000046 0,0000045 0,0000044 0,0000043 0,0000042 0,0000042 0,0000041 50 0,0000076 0,0000074 0,0000073 0,0000071 0,0000070 0,0000069 0,0000067 0,0000066 0,0000065 0,0000064 65 0,0000128 0,0000125 0,0000123 0,0000120 0,0000118 0,0000116 0,0000114 0,0000112 0,0000110 0,0000109 80 0,0000194 0,0000190 0,0000186 0,0000182 0,0000179 0,0000176 0,0000173 0,0000170 0,0000167 0,0000164 100 0,0000302 0,0000296 0,0000290 0,0000285 0,0000279 0,0000274 0,0000270 0,0000265 0,0000261 0,0000257 125 0,0000473 0,0000463 0,0000454 0,0000445 0,0000437 0,0000429 0,0000421 0,0000414 0,0000408 0,0000401 150 0,0000681 0,0000666 0,0000653 0,0000641 0,0000629 0,0000617 0,0000607 0,0000597 0,0000587 0,0000578 200 0,000121 0,000118 0,000116 0,000114 0,000112 0,000110 0,000108 0,000106 0,000104 0,000103 250 0,000189 0,000185 0,000181 0,000178 0,000175 0,000172 0,000169 0,000166 0,000163 0,000161 300 0,000227 0,000222 0,000218 0,000214 0,000210 0,000206 0,000202 0,000199 0,000196 0,000193 350 0,000265 0,000259 0,000254 0,000249 0,000244 0,000240 0,000236 0,000232 0,000228 0,000225 400 0,000302 0,000296 0,000290 0,000285 0,000279 0,000274 0,000270 0,000265 0,000261 0,000257 500 0,000378 0,000370 0,000363 0,000356 0,000349 0,000343 0,000337 0,000332 0,000326 0,000321 600 0,000454 0,000444 0,000435 0,000427 0,000419 0,000412 0,000405 0,000398 0,000391 0,000385 700 0,000529 0,000518 0,000508 0,000498 0,000489 0,000480 0,000472 0,000464 0,000457 0,000450 800 0,000605 0,000592 0,000580 0,000569 0,000559 0,000549 0,000539 0,000530 0,000522 0,000514 1000 0,000756 0,000740 0,000726 0,000712 0,000699 0,000686 0,000674 0,000663 0,000652 0,000642 1200 21.4 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 2,0∙105 Ra yoki 2,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmi V, m³/h 15 20 0,0000032 0,0000032 0,0000031 0,0000030 0,0000030 0,0000029 0,0000029 0,0000028 0,0000028 0,0000027 25 0,0000050 0,0000049 0,0000048 0,0000047 0,0000047 0,0000046 0,0000045 0,0000044 0,0000043 0,0000043 32 0,0000083 0,0000081 0,0000079 0,0000078 0,0000076 0,0000075 0,0000074 0,0000072 0,0000071 0,0000070 40 0,0000129 0,0000126 0,0000124 0,0000121 0,0000119 0,0000117 0,0000115 0,0000113 0,0000111 0,0000110 50 0,0000202 0,0000197 0,0000193 0,0000190 0,0000186 0,0000183 0,0000180 0,0000177 0,0000174 0,0000171 65 0,0000341 0,0000334 0,0000327 0,0000321 0,0000315 0,0000309 0,0000304 0,0000299 0,0000294 0,000029 80 0,0000516 0,0000505 0,0000495 0,0000486 0,0000477 0,0000468 0,0000460 0,0000453 0,0000445 0,000044 100 0,0000807 0,0000790 0,000077 0,000076 0,000075 0,000073 0,000072 0,000071 0,000070 0,000069 125 0,000126 0,0001234 0,000121 0,000119 0,000116 0,000114 0,000112 0,000111 0,000109 0,000107 150 0,000181 0,000178 0,000174 0,000171 0,000168 0,000165 0,000162 0,000159 0,000157 0,000154 200 0,000323 0,000316 0,000310 0,000304 0,000298 0,000293 0,000288 0,000283 0,000278 0,000274 250 0,000504 0,000494 0,000484 0,000474 0,000466 0,000457 0,000450 0,000442 0,000435 0,000428 300 0,000605 0,000592 0,000580 0,000569 0,000559 0,000549 0,000539 0,000530 0,000522 0,000514 350 0,000706 0,000691 0,000677 0,000664 0,000652 0,000640 0,000629 0,000619 0,000609 0,000599 400 0,000807 0,000790 0,000774 0,000759 0,000745 0,000732 0,000719 0,000707 0,000696 0,000685 500 0,00101 0,000987 0,000967 0,000949 0,000931 0,000915 0,000899 0,000884 0,000870 0,000856 600 0,00121 0,00118 0,00116 0,00114 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00103 700 0,00141 0,00138 0,00135 0,00133 0,00130 0,00128 0,00126 0,00124 0,00122 0,00120 800 1000 1200 21.5 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 3,0∙105 Ra yoki 3,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 20 0,0000048 0,0000047 0,0000046 0,0000046 0,0000045 0,0000044 0,0000043 0,0000042 0,0000042 0,0000041 25 0,0000076 0,0000074 0,0000073 0,0000071 0,0000070 0,0000069 0,0000067 0,0000066 0,0000065 0,0000064 32 0,0000124 0,0000121 0,0000119 0,0000117 0,0000114 0,0000112 0,0000110 0,0000109 0,0000107 0,0000105 40 0,0000194 0,0000190 0,0000186 0,0000182 0,0000179 0,0000176 0,0000173 0,0000170 0,0000167 0,0000164 50 0,0000302 0,0000296 0,000029 0,000028 0,000028 0,000027 0,000027 0,000027 0,000026 0,0000257 65 0,0000511 0,0000501 0,000049 0,000048 0,000047 0,000046 0,000046 0,000045 0,000044 0,0000434 80 0,0000774 0,0000758 0,000074 0,000073 0,000072 0,000070 0,000069 0,000068 0,000067 0,0000658 100 0,000121 0,000118 0,000116 0,000114 0,000112 0,000110 0,000108 0,000106 0,000104 0,000103 125 0,000189 0,000185 0,000181 0,000178 0,000175 0,000172 0,000169 0,000166 0,000163 0,000161 150 0,000272 0,000267 0,000261 0,000256 0,000251 0,000247 0,000243 0,000239 0,000235 0,000231 200 0,000484 0,000474 0,000464 0,000455 0,000447 0,000439 0,000432 0,000424 0,000418 0,000411 250 0,000756 0,000740 0,000726 0,000712 0,000699 0,000686 0,000674 0,000663 0,000652 0,000642 300 0,000907 0,000888 0,000871 0,000854 0,000838 0,000823 0,000809 0,000796 0,000783 0,000771 350 0,00106 0,00104 0,00102 0,00100 0,00098 0,00096 0,00094 0,00093 0,00091 0,000899 400 0,00121 0,00118 0,00116 0,00114 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00103 500 0,00151 0,00148 0,00145 0,00142 0,00140 0,00137 0,00135 0,00133 0,00130 0,00128 600 0,00181 0,00178 0,00174 0,00171 0,00168 0,00165 0,00162 0,00159 0,00157 0,00154 700 0,00212 0,00207 0,00203 0,00199 0,00196 0,00192 0,00189 0,00186 0,00183 0,00180 800 1000 1200 21.6 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 4,0∙105 Ra yoki 4,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 20 25 32 40 0,000026 0,000025 0,000025 0,000024 0,000024 0,000023 0,000023 0,000023 0,000022 0,000022 50 0,000040 0,000039 0,000039 0,000038 0,000037 0,000037 0,000036 0,000035 0,000035 0,000034 65 0,000068 0,000067 0,000065 0,000064 0,000063 0,000062 0,000061 0,000060 0,000059 0,000058 80 0,000103 0,000101 0,000099 0,000097 0,000095 0,000094 0,000092 0,000091 0,000089 0,000088 100 0,000161 0,000158 0,000155 0,000152 0,000149 0,000146 0,000144 0,000141 0,000139 0,000137 125 0,000252 0,000247 0,000242 0,000237 0,000233 0,000229 0,000225 0,000221 0,000217 0,000214 150 0,000363 0,000355 0,000348 0,000342 0,000335 0,000329 0,000324 0,000318 0,000313 0,000308 200 0,000645 0,000632 0,000619 0,000607 0,000596 0,000585 0,000575 0,000566 0,000557 0,000548 250 0,00101 0,000987 0,000967 0,000949 0,000931 0,000915 0,000899 0,000884 0,000870 0,000856 300 0,00121 0,00118 0,00116 0,00114 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00103 350 0,00141 0,00138 0,00135 0,00133 0,00130 0,00128 0,00126 0,00124 0,00122 0,00120 400 0,00161 0,00158 0,00155 0,00152 0,00149 0,00146 0,00144 0,00141 0,00139 0,00137 500 0,00202 0,00197 0,00193 0,00190 0,00186 0,00183 0,00180 0,00177 0,00174 0,00171 600 0,00242 0,00237 0,00232 0,00228 0,00224 0,00220 0,00216 0,00212 0,00209 0,00206 700 0,00282 0,00276 0,00271 0,00266 0,00261 0,00256 0,00252 0,00248 0,00244 0,00240 800 0,00323 0,00316 0,00310 0,00304 0,00298 0,00293 0,00288 0,00283 0,00278 0,00274 1000 0,00403 0,00395 0,00387 0,00380 0,00373 0,00366 0,00360 0,00354 0,00348 0,00343 1200 0,00484 0,00474 0,00464 0,00455 0,00447 0,00439 0,00432 0,00424 0,00418 0,00411 21.7 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 5,0∙105 Ra yoki 5,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 20 25 32 40 0,000032 0,000032 0,000031 0,000030 0,000030 0,000029 0,000029 0,000028 0,000028 0,000027 50 0,000050 0,000049 0,000048 0,000047 0,000047 0,000046 0,000045 0,000044 0,000043 0,000043 65 0,000085 0,000083 0,000082 0,000080 0,000079 0,000077 0,000076 0,000075 0,000074 0,000072 80 0,000129 0,000126 0,000124 0,000121 0,000119 0,000117 0,000115 0,000113 0,000111 0,000110 100 0,000202 0,000197 0,000193 0,000190 0,000186 0,000183 0,000180 0,000177 0,000174 0,000171 125 0,000315 0,000308 0,000302 0,000297 0,000291 0,000286 0,000281 0,000276 0,000272 0,000268 150 0,000454 0,000444 0,000435 0,000427 0,000419 0,000412 0,000405 0,000398 0,000391 0,000385 200 0,000807 0,000790 0,000774 0,000759 0,000745 0,000732 0,000719 0,000707 0,000696 0,000685 250 0,00126 0,00123 0,00121 0,00119 0,00116 0,00114 0,00112 0,00111 0,00109 0,00107 300 0,00151 0,00148 0,00145 0,00142 0,00140 0,00137 0,00135 0,00133 0,00130 0,00128 350 0,00176 0,00173 0,00169 0,00166 0,00163 0,00160 0,00157 0,00155 0,00152 0,00150 400 0,00202 0,00197 0,00193 0,00190 0,00186 0,00183 0,00180 0,00177 0,00174 0,00171 500 0,00252 0,00247 0,00242 0,00237 0,00233 0,00229 0,00225 0,00221 0,00217 0,00214 600 0,00302 0,00296 0,00290 0,00285 0,00279 0,00274 0,00270 0,00265 0,00261 0,00257 700 0,00353 0,00346 0,00339 0,00332 0,00326 0,00320 0,00315 0,00309 0,00304 0,00300 800 0,00403 0,00395 0,00387 0,00380 0,00373 0,00366 0,00360 0,00354 0,00348 0,00343 1000 0,00504 0,00494 0,00484 0,00474 0,00466 0,00457 0,00450 0,00442 0,00435 0,00428 1200 0,00605 0,00592 0,00580 0,00569 0,00559 0,00549 0,00539 0,00530 0,00522 0,00514 21.8 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 6,0∙105 Ra yoki 6,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 20 25 32 40 0,000039 0,000038 0,000037 0,000036 0,000036 0,000035 0,000035 0,000034 0,000033 0,000033 50 0,000060 0,000059 0,000058 0,000057 0,000056 0,000055 0,000054 0,000053 0,000052 0,000051 65 0,000102 0,000100 0,000098 0,000096 0,000094 0,000093 0,000091 0,000090 0,000088 0,000087 80 0,000155 0,000152 0,000149 0,000146 0,000143 0,000141 0,000138 0,000136 0,000134 0,000132 100 0,000242 0,000237 0,000232 0,000228 0,000224 0,000220 0,000216 0,000212 0,000209 0,000206 125 0,000378 0,000370 0,000363 0,000356 0,000349 0,000343 0,000337 0,000332 0,000326 0,000321 150 0,000544 0,000533 0,000522 0,000512 0,000503 0,000494 0,000485 0,000477 0,000470 0,000462 200 0,000968 0,000948 0,000929 0,000911 0,000894 0,000878 0,000863 0,000849 0,000835 0,000822 250 0,00151 0,00148 0,00145 0,00142 0,00140 0,00137 0,00135 0,00133 0,00130 0,00128 300 0,00181 0,00178 0,00174 0,00171 0,00168 0,00165 0,00162 0,00159 0,00157 0,00154 350 0,00212 0,00207 0,00203 0,00199 0,00196 0,00192 0,00189 0,00186 0,00183 0,00180 400 0,00242 0,00237 0,00232 0,00228 0,00224 0,00220 0,00216 0,00212 0,00209 0,00206 500 0,00302 0,00296 0,00290 0,00285 0,00279 0,00274 0,00270 0,00265 0,00261 0,00257 600 0,00363 0,00355 0,00348 0,00342 0,00335 0,00329 0,00324 0,00318 0,00313 0,00308 700 0,00423 0,00415 0,00406 0,00399 0,00391 0,00384 0,00378 0,00371 0,00365 0,00360 800 0,00484 0,00474 0,00464 0,00455 0,00447 0,00439 0,00432 0,00424 0,00418 0,00411 1000 0,00605 0,00592 0,00580 0,00569 0,00559 0,00549 0,00539 0,00530 0,00522 0,00514 1200 0,00726 0,00711 0,00697 0,00683 0,00671 0,00659 0,00647 0,00637 0,00626 0,00617 21.9 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 7,0∙105 Ra yoki 7,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 20 25 32 40 0,000045 0,000044 0,000043 0,000043 0,000042 0,000041 0,000040 0,000040 0,000039 0,000038 50 0,000071 0,000069 0,000068 0,000066 0,000065 0,000064 0,000063 0,000062 0,000061 0,000060 65 0,000119 0,000117 0,000114 0,000112 0,000110 0,000108 0,000106 0,000105 0,000103 0,000101 80 0,000181 0,000177 0,000173 0,000170 0,000167 0,000164 0,000161 0,000158 0,000156 0,000153 100 0,000282 0,000276 0,000271 0,000266 0,000261 0,000256 0,000252 0,000248 0,000244 0,000240 125 0,000441 0,000432 0,000423 0,000415 0,000407 0,000400 0,000393 0,000387 0,000381 0,000375 150 0,000635 0,000622 0,000610 0,000598 0,000587 0,000576 0,000566 0,000557 0,000548 0,000539 200 0,00113 0,00111 0,00108 0,00106 0,00104 0,00102 0,00101 0,00099 0,00097 0,000959 250 0,00176 0,00173 0,00169 0,00166 0,00163 0,00160 0,00157 0,00155 0,00152 0,00150 300 0,00212 0,00207 0,00203 0,00199 0,00196 0,00192 0,00189 0,00186 0,00183 0,00180 350 0,00247 0,00242 0,00237 0,00232 0,00228 0,00224 0,00220 0,00217 0,00213 0,00210 400 0,00282 0,00276 0,00271 0,00266 0,00261 0,00256 0,00252 0,00248 0,00244 0,00240 500 0,00353 0,00346 0,00339 0,00332 0,00326 0,00320 0,00315 0,00309 0,00304 0,00300 600 0,00423 0,00415 0,00406 0,00399 0,00391 0,00384 0,00378 0,00371 0,00365 0,00360 700 0,00494 0,00484 0,00474 0,00465 0,00456 0,00448 0,00441 0,00433 0,00426 0,00420 800 0,00565 0,00553 0,00542 0,00531 0,00522 0,00512 0,00503 0,00495 0,00487 0,00480 1000 0,00706 0,00691 0,00677 0,00664 0,00652 0,00640 0,00629 0,00619 0,00609 0,00599 1200 0,00847 0,00829 0,00813 0,00797 0,00782 0,00768 0,00755 0,00743 0,00731 0,00719 21.10 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 8,0∙105 Ra yoki 8,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 20 25 32 40 0,000052 0,000051 0,000050 0,000049 0,000048 0,000047 0,000046 0,000045 0,000045 0,000044 50 0,000081 0,000079 0,000077 0,000076 0,000075 0,000073 0,000072 0,000071 0,000070 0,000069 65 0,000136 0,000133 0,000131 0,000128 0,000126 0,000124 0,000122 0,000120 0,000118 0,000116 80 0,000206 0,000202 0,000198 0,000194 0,000191 0,000187 0,000184 0,000181 0,000178 0,000175 100 0,000323 0,000316 0,000310 0,000304 0,000298 0,000293 0,000288 0,000283 0,000278 0,000274 125 0,000504 0,000494 0,000484 0,000474 0,000466 0,000457 0,000450 0,000442 0,000435 0,000428 150 0,000726 0,000711 0,000697 0,000683 0,000671 0,000659 0,000647 0,000637 0,000626 0,000617 200 0,00129 0,00126 0,00124 0,00121 0,00119 0,00117 0,00115 0,00113 0,00111 0,00110 250 0,00202 0,00197 0,00193 0,00190 0,00186 0,00183 0,00180 0,00177 0,00174 0,00171 300 0,00242 0,00237 0,00232 0,00228 0,00224 0,00220 0,00216 0,00212 0,00209 0,00206 350 0,00282 0,00276 0,00271 0,00266 0,00261 0,00256 0,00252 0,00248 0,00244 0,00240 400 0,00323 0,00316 0,00310 0,00304 0,00298 0,00293 0,00288 0,00283 0,00278 0,00274 500 0,00403 0,00395 0,00387 0,00380 0,00373 0,00366 0,00360 0,00354 0,00348 0,00343 600 0,00484 0,00474 0,00464 0,00455 0,00447 0,00439 0,00432 0,00424 0,00418 0,00411 700 0,00565 0,00553 0,00542 0,00531 0,00522 0,00512 0,00503 0,00495 0,00487 0,00480 800 0,00645 0,00632 0,00619 0,00607 0,00596 0,00585 0,00575 0,00566 0,00557 0,00548 1000 0,00807 0,00790 0,00774 0,00759 0,00745 0,00732 0,00719 0,00707 0,00696 0,00685 1200 0,00968 0,00948 0,00929 0,00911 0,00894 0,00878 0,00863 0,00849 0,00835 0,00822 21.11 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 9,0∙105 Ra yoki 9,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - 40 0,000058 0,000057 0,000056 0,000055 0,000054 0,000053 0,000052 0,000051 0,000050 0,000049 50 0,000091 0,000089 0,000087 0,000085 0,000084 0,000082 0,000081 0,000080 0,000078 0,000077 65 0,000153 0,000150 0,000147 0,000144 0,000142 0,000139 0,000137 0,000134 0,000132 0,000130 80 0,000232 0,000227 0,000223 0,000219 0,000215 0,000211 0,000207 0,000204 0,000200 0,000197 100 0,000363 0,000355 0,000348 0,000342 0,000335 0,000329 0,000324 0,000318 0,000313 0,000308 125 0,000567 0,000555 0,000544 0,000534 0,000524 0,000515 0,000506 0,000497 0,000489 0,000482 150 0,000817 0,000800 0,000784 0,000769 0,000754 0,000741 0,000728 0,000716 0,000705 0,000694 200 0,00145 0,00142 0,00139 0,00137 0,00134 0,00132 0,00129 0,00127 0,00125 0,00123 250 0,00227 0,00222 0,00218 0,00214 0,00210 0,00206 0,00202 0,00199 0,00196 0,00193 300 0,00272 0,00267 0,00261 0,00256 0,00251 0,00247 0,00243 0,00239 0,00235 0,00231 350 0,00318 0,00311 0,00305 0,00299 0,00293 0,00288 0,00283 0,00278 0,00274 0,00270 400 0,00363 0,00355 0,00348 0,00342 0,00335 0,00329 0,00324 0,00318 0,00313 0,00308 500 0,00454 0,00444 0,00435 0,00427 0,00419 0,00412 0,00405 0,00398 0,00391 0,00385 600 0,00544 0,00533 0,00522 0,00512 0,00503 0,00494 0,00485 0,00477 0,00470 0,00462 700 0,00635 0,00622 0,00610 0,00598 0,00587 0,00576 0,00566 0,00557 0,00548 0,00539 800 0,00726 0,00711 0,00697 0,00683 0,00671 0,00659 0,00647 0,00637 0,00626 0,00617 1000 0,00907 0,00888 0,00871 0,00854 0,00838 0,00823 0,00809 0,00796 0,00783 0,00771 1200 0,0109 0,0107 0,0104 0,0102 0,0101 0,00988 0,00971 0,00955 0,00939 0,00925 21.12 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 10,0∙105 Ra yoki 10,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - 40 0,000065 0,000063 0,000062 0,000061 0,000060 0,000059 0,000058 0,000057 0,000056 0,000055 50 0,000101 0,000099 0,000097 0,000095 0,000093 0,000091 0,000090 0,000088 0,000087 0,000086 65 0,000170 0,000167 0,000164 0,000160 0,000157 0,000155 0,000152 0,000149 0,000147 0,000145 80 0,000258 0,000253 0,000248 0,000243 0,000238 0,000234 0,000230 0,000226 0,000223 0,000219 100 0,000403 0,000395 0,000387 0,000380 0,000373 0,000366 0,000360 0,000354 0,000348 0,000343 125 0,000630 0,000617 0,000605 0,000593 0,000582 0,000572 0,000562 0,000553 0,000544 0,000535 150 0,000907 0,000888 0,000871 0,000854 0,000838 0,000823 0,000809 0,000796 0,000783 0,000771 200 0,00161 0,00158 0,00155 0,00152 0,00149 0,00146 0,00144 0,00141 0,00139 0,00137 250 0,00252 0,00247 0,00242 0,00237 0,00233 0,00229 0,00225 0,00221 0,00217 0,00214 300 0,00302 0,00296 0,00290 0,00285 0,00279 0,00274 0,00270 0,00265 0,00261 0,00257 350 0,00353 0,00346 0,00339 0,00332 0,00326 0,00320 0,00315 0,00309 0,00304 0,00300 400 0,00403 0,00395 0,00387 0,00380 0,00373 0,00366 0,00360 0,00354 0,00348 0,00343 500 0,00504 0,00494 0,00484 0,00474 0,00466 0,00457 0,00450 0,00442 0,00435 0,00428 600 0,00605 0,00592 0,00580 0,00569 0,00559 0,00549 0,00539 0,00530 0,00522 0,00514 700 0,00706 0,00691 0,00677 0,00664 0,00652 0,00640 0,00629 0,00619 0,00609 0,00599 800 0,00807 0,00790 0,00774 0,00759 0,00745 0,00732 0,00719 0,00707 0,00696 0,00685 1000 0,0101 0,00987 0,00967 0,00949 0,00931 0,00915 0,00899 0,00884 0,00870 0,00856 1200 0,0121 0,0118 0,0116 0,0114 0,0112 0,0110 0,0108 0,0106 0,0104 0,0103 21.13. jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 11,0∙105 Ra yoki 11,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - 40 0,000071 0,000069 0,000068 0,000067 0,000066 0,000064 0,000063 0,000062 0,000061 0,000060 50 0,000111 0,000109 0,000106 0,000104 0,000102 0,000101 0,000099 0,000097 0,000096 0,000094 65 0,000187 0,000184 0,000180 0,000176 0,000173 0,000170 0,000167 0,000164 0,000162 0,000159 80 0,000284 0,000278 0,000272 0,000267 0,000262 0,000258 0,000253 0,000249 0,000245 0,000241 100 0,000444 0,000434 0,000426 0,000418 0,000410 0,000402 0,000396 0,000389 0,000383 0,000377 125 0,000693 0,000679 0,000665 0,000652 0,000640 0,000629 0,000618 0,000608 0,000598 0,000589 150 0,000998 0,000977 0,000958 0,000939 0,000922 0,000906 0,000890 0,000875 0,000861 0,000848 200 0,00177 0,00174 0,00170 0,00167 0,00164 0,00161 0,00158 0,00156 0,00153 0,00151 250 0,00277 0,00271 0,00266 0,00261 0,00256 0,00252 0,00247 0,00243 0,00239 0,00235 300 0,00333 0,00326 0,00319 0,00313 0,00307 0,00302 0,00297 0,00292 0,00287 0,00283 350 0,00388 0,00380 0,00372 0,00365 0,00359 0,00352 0,00346 0,00340 0,00335 0,00330 400 0,00444 0,00434 0,00426 0,00418 0,00410 0,00402 0,00396 0,00389 0,00383 0,00377 500 0,00554 0,00543 0,00532 0,00522 0,00512 0,00503 0,00494 0,00486 0,00478 0,00471 600 0,00665 0,00652 0,00639 0,00626 0,00615 0,00604 0,00593 0,00583 0,00574 0,00565 700 0,00776 0,00760 0,00745 0,00731 0,00717 0,00704 0,00692 0,00681 0,00670 0,00659 800 0,00887 0,00869 0,00851 0,00835 0,00820 0,00805 0,00791 0,00778 0,00765 0,00754 1000 0,0111 0,0109 0,0106 0,0104 0,0102 0,0101 0,00989 0,00972 0,00957 0,00942 1200 0,0133 0,0130 0,0128 0,0125 0,0123 0,0121 0,0119 0,0117 0,0115 0,0113 21.14 jadval — Tizimdagi ortiqcha bosim, Rizb.= 12,0∙105 Ra yoki 12,0 kgf/cm2 du, mm Gazning absolyut temperaturasi, K 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 gazning temperaturasida,ºS Minus 40 Minus 30 Minus 20 Minus 10 0 10 20 30 40 50 Gaz sizib chiqishlarining hajmiV, m³/h 15 - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - - - 32 - - - - - - - - - - 40 0,000077 0,000076 0,000074 0,000073 0,000072 0,000070 0,000069 0,000068 0,000067 0,000066 50 0,000121 0,000118 0,000116 0,000114 0,000112 0,000110 0,000108 0,000106 0,000104 0,000103 65 0,000204 0,000200 0,000196 0,000192 0,000189 0,000186 0,000182 0,000179 0,000176 0,000174 80 0,000310 0,000303 0,000297 0,000292 0,000286 0,000281 0,000276 0,000272 0,000267 0,000263 100 0,000484 0,000474 0,000464 0,000455 0,000447 0,000439 0,000432 0,000424 0,000418 0,000411 125 0,000756 0,000740 0,000726 0,000712 0,000699 0,000686 0,000674 0,000663 0,000652 0,000642 150 0,00109 0,00107 0,00104 0,00102 0,00101 0,000988 0,000971 0,000955 0,000939 0,000925 200 0,00194 0,00190 0,00186 0,00182 0,00179 0,00176 0,00173 0,00170 0,00167 0,00164 250 0,00302 0,00296 0,00290 0,00285 0,00279 0,00274 0,00270 0,00265 0,00261 0,00257 300 0,00363 0,00355 0,00348 0,00342 0,00335 0,00329 0,00324 0,00318 0,00313 0,00308 350 0,00423 0,00415 0,00406 0,00399 0,00391 0,00384 0,00378 0,00371 0,00365 0,00360 400 0,00484 0,00474 0,00464 0,00455 0,00447 0,00439 0,00432 0,00424 0,00418 0,00411 500 0,00605 0,00592 0,00580 0,00569 0,00559 0,00549 0,00539 0,00530 0,00522 0,00514 600 0,00726 0,00711 0,00697 0,00683 0,00671 0,00659 0,00647 0,00637 0,00626 0,00617 700 0,00847 0,00829 0,00813 0,00797 0,00782 0,00768 0,00755 0,00743 0,00731 0,00719 800 0,00968 0,00948 0,00929 0,00911 0,00894 0,00878 0,00863 0,00849 0,00835 0,00822 1000 0,0121 0,0118 0,0116 0,0114 0,0112 0,0110 0,0108 0,0106 0,0104 0,0103 1200 0,0145 0,0142 0,0139 0,0137 0,0134 0,0132 0,0129 0,0127 0,0125 0,0123 22.1. jadval — Harakatlanmaydigan va harakatlanadigan birikmalar orqali gaz yoʻqotishlarining meʼyorlari Uskunaning nomi va texnologik oqimning turi Sizib chiqishning hisob-lash yoʻli bilan belgi-langan qiymati Germetikligini yoʻqotgan zichlagichlarning hisob-lash yoʻli bilan belgilangan ulushi, birning ulush-larida (mazkur turdagi zichlagichlarning umumiy soni 1 ga teng deb qabul qilingan) — “a” q, mg/s A,kg/h Berkitish-tartibga solish moslamasi (BTM) Gaz muhiti 5,83 0,02100 0,293 Hisoblash namunalari: 1) Hisobot davrida BTM ning zichlagichlari orqali yoʻqotiladigan gazning hajmini Qutech aniqlash lozim. Boshlangʻich maʼlumotlar: Salniklar germetikligining buzilishi natijasida gazning sizib chiqishi,qutech — 0,021 m3/h; Tahlil etilayotgan davr uchun ish vaqti fondi, τ — 730 h; Germetikligini yoʻqotgan birikmalar (zichlagichlar) ning ulushi, a — 0,293; Gazning zichligi, ρ — 0,73 kg/m3; BTM larning soni, b1 — 800; Bir dona BTM dagi flanetslar soni, b2 — 2. Hisobot davrida BTM ning zichlagichlari orqali sizib chiqishlar natijasida gazning texnologik yoʻqotishlari hajmi Qutech , 1,0∙103 m3 , (25) formula boʻyicha aniqlanadi va: 2) Hisobot davrida BTM ning zichlagichlari orqali yoʻqotiladigan gazning hajmini Qutech,1∙103 m3, aniqlash lozim. Boshlangʻich maʼlumotlar: Salniklar germetikligining buzilishi natijasida gazning sizib chiqishi, qutech — 0,021 m3/h; Taxlil etilayotgan davr uchun ish vaqti fondi, τ — 730 h; Germetikligini yoʻqotgan birikmalar (zichlagichlar)ning ulushi, a — 0,293; Gazning zichligi, ρ — 0,73 kg/m3; BTM larning soni, b1 — 250; Bir dona BTM dagi flanetslar soni, b2 — 3. Hisobot davrida BTM ning zichlagichlari orqali sizib chiqishlar natijasida gazning texnologik yoʻqotishlari hajmi Qutech , 1,0∙103 m3 , (25) formula boʻyicha aniqlanadi va: 1. Iyul oyi uchun h-tashkiloti boʻyicha gaz bilan ishlaydigan uskunalarning germetikligini buzilishi natijasida tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlarini aniqlash lozim. 23.1.-jadval — Boshlangʻich maʼlumotlar jadval shaklida keltirilgan: Gazda ishlaydigan uskunaning turi Soni, dona Bir dona gaz bilan ishlaydigan uskuna uchun gazning texnologik yoʻqotishlarining alohida (individual) meʼyori, NGO, m3 Gaz plitasi 120 000 0,074 Oqimli (protochniy) suv isitkich 50 000 0,105 Sigʻimli (yemkostnoy) suv isitkich yoki isitish qozoni 30 000 0,074 Maishiy isitish pechining gorelkasi 45 000 0,074 Izoh: 1) Texnologik yoʻqotishlarni aniqlash uchun boshlangʻich maʼlumotlar, iyul oyi uchun h-tashkiloti boʻyicha qayd etilgan ishlatish hujjatlariga muvofiq qabul qilinadi. 2) uskunalarni ish holatida ushlab turish va taʼmirlash boʻyicha ishlar ixtisoslashgan tashkilot tomonidan amalga oshirilganda, iyul oyi uchun, bir dona gaz bilan ishlaydigan uskunaga gazning texnologik yoʻqotishlarini alohida (individual) meʼyori, NGO, m3 Iyul oyi uchun h-tashkiloti boʻyicha gaz bilan ishlaydigan uskunalarning germetikligini buzilishi natijasida tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari PGO , m3, (29) formula boʻyicha aniqlanadi va: 2. Iyul oyi uchun h-tashkiloti boʻyicha gaz quvurlarining qismlarga ajraladigan birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlarini aniqlash lozim 23.2-jadval — Boshlangʻich maʼlumotlar: Gaz quvurining diametri DN, mm Bosim, Ra Gaz quvurining uzunligi, m Gaz quvuridagi gazning ishchi bosimida Ra, gaz quvurining bir metr uzunligiga toʻgʻri keladigan gaz sarfining alohida (individual) meʼyori, NG, m3 DN 10 1400 115 000 0,0000218 DN 15 1400 53 200 0,0000492 DN 20 1400 56 800 0,0000875 DN 25 1200 12 300 0,0001171 DN 32 1200 64 000 0,0001919 DN 40 1200 36 700 0,0002999 DN 50 1200 73 500 0,0004686 Izoh: 1) Texnologik yoʻqotishlarni aniqlash uchun boshlangʻich maʼlumotlar, iyul oyi uchun h-tashkiloti boʻyicha qayd etilgan ishlatish hujjatlariga muvofiq qabul qilinadi. 2) Uy ichidagi gaz uskunalariga texnik xizmat koʻrsatilgan holatda, iyul oyi uchun gaz quvuridagi gazning ishchi bosimida, gaz quvurining bir metr uzunligiga toʻgʻri keladigan gazning texnologik yoʻqotishlarini alohida (individual) meʼyori, NG, m3 Gaz quvurlarining qismlarga ajraladigan birikmalarining germetikligini buzilishi natijasida tabiiy gazning meʼyoriy texnologik yoʻqotishlari, PG , m3, (28) formula boʻyicha aniqlanadi va: 1. Avariya holatlarida gazning yoʻqotishlarining hisob-kitoblari Dalolatnomalarda keltiriladi, ular hisobot davri uchun hisob-kitobni amalga oshirishda tuziladi. Dalolatnomani tavsiya etiladigan shaklining namunasi 25-ilovaning 25.3-bandida keltirilgan. 2. Poʻlat gaz quvurining payvand chokidagi tirqish (korrozion teshik) dan gaz yoʻqotishlarining hajmi Vu, m3, Uslubiy koʻrsatmalarga muvofiq quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: 3600 — soatlarni sekundlarga oʻtkazish koeffitsiyenti; φ– gazning tezligini pasayishini hisobga olish koeffitsiyenti; φ = 0,97; f — tirqishning maydoni, m2; Wkr — tirqishdan gazni chiqishining kritik tezligi, m/s; ρ — gaz quvuridagi gazning zichligi, kg/m3; ρg — tirqish yoki korrozion teshikdan oldin gazning zichligi, kg/m3; τ — gazning chiqish vaqti, һ. a) Shahar (aholi yashash punkti) ning binolar qurilgan qismidagi muayyan yer ostida, yerda va yerning ustida joylashgan gaz quvurlarining tirqishidan gazning chiqish vaqti τ, gazning sizib chiqish belgilari aniqlanganligi toʻgʻrisidagi talabnoma kelib tushgan vaqtdan boshlab hisoblanadi. b) Shahar (aholi yashash punkti) ning binolar boʻlmagan qismidagi muayyan yer ostida, yerda va yerning ustida joylashgan gaz quvurlarining tirqishidan gazning chiqish vaqti τ, gazning sizib chiqishi aniqlanishidan oldin mazkur gaz quvurini soʻnggi aylanib chiqishlar jurnalida qayd etilgan sanadan boshlab hisoblanadi. v) Qoidalarga muvofiq yer ostida, yerda va yerning ustida joylashgan gaz quvurlari trassalarini aylanib chiqishning davriyligi ishlatuvchi tashkilotning bosh muxandisi tomonidan gaz quvurlarining texnik holati, ularni ishlatish muddatlarining davomiyligiga bogʻliq holda belgilanadi, biroq ularning muddati 26-ilovada keltirilgan 26.1-jadvaldagi muddatlardan ortiq boʻlmasligi lozim. g) Gazning sizib chiqish belgilari aniqlanganligi toʻgʻrisidagi xabarnomani roʻyxatga olishda talabnoma kelib tushgan vaqt (soat va minutlar), avariya xizmatini avariya joyiga chiqish va yetib borish vaqti albatta qayd etilishi lozim. d) Tirqishning maydoni f , m2, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: n — gaz quvuri tashqi perimetrini uzilish joyining uzunligi, perimetrning umumiy uzunligidan ulushlarda; d — gaz quvurining diametri, m; δ — tirqishning kengligi, m. e) Tirqishdan gazning chiqishining kritik tezligi, Wkr, m/s, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Tg — gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, K; ρog — normal sharoitlarda gazning zichligi (gazning temperaturasi 0 °S va atmosfera bosimi 101325 Ra),ρog = 0,73kg/m3. j) Tirqishdan oldin gazning bosimi, ρg, kg/m3 quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Ta– atrof-muhitning absolyut temperaturasi, K; Rg — gaz quvurining avariya holatidagi qismidagi gazning ortiqcha bosimi, Ra; Tg — gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, K; Ra — gaz bilan taʼminlash rayonidagi atmosfera bosimi, Pa. Oʻzgidrometning maʼlumotlari boʻyicha qabul qilinadi. ρog — normal sharoitlarda gazning zichligi (gazning temperaturasi 0 °S va atmosfera bosimi 101325 Ra),ρog = 0,73kg/m3. z) Gaz quvurining payvand chokidagi tirqishdan gaz yoʻqotishlarining hajmini aniqlash namunasi 25-ilovaning 25.2-bandida keltirilgan. 3. Gaz quvurining toʻliq uzilishida quvurdan gaz yoʻqotishlarining hajmi Vpol.r , m3, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi: bunda: Nr,i — gaz quvurining toʻliq uzilishida gaz yoʻqotishlarining alohida (individual) meʼyori, m3/h, 25.1-jadvali boʻyicha qabul qilinadi (25-ilova); τi– gazning chiqish vaqti, h. 4. Shikaslangan gaz quvurlaridagi zaruriy maʼlumotlar 25-ilovaning 25.2 — 25.5-jadvallarida keltirilgan. 25.1. jadval — Gaz quvuridagi ishchi bosimga bogʻliq holda, gaz quvurining toʻliq ochilib ketishida texnologik yoʻqotishlarning, Tartiblar [6] ga muvofiq, alohida (individual) meʼyori Gaz quvurining diametri Gaz quvuridagi gazning ishchi bosimida,Ra, texnologik yoʻqotishlarning alohida (individual) meʼyori Nr , m3/h 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 DN 10 10,27 11,25 12,15 12,99 13,77 14,52 DN 15 23,03 25,23 27,24 29,12 30,88 32,55 DN 20 41,09 45,00 48,60 51,95 55,09 58,06 DN 25 64,12 70,23 75,85 81,07 85,97 90,61 DN 32 105,19 115,21 124,42 132,99 141,04 148,65 DN 40 164,36 180,02 194,41 207,80 220,37 232,26 DN 50 256,81 281,28 303,77 324,69 344,33 362,91 25.2 Hisoblash namunasi: Gaz quvurini payvand chokining tirqishidan gaz yoʻqotishlarining hajmini aniqlash lozim. Boshlangʻich maʼlumotlar: Atrof muhitning absolyut temperaturasi, Ta — 293,15 K; Gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, Tg — 284,15 K; Gaz quvurining avariya holatidagi qismidagi gazning absolyut bosimi, (Ra+Rg.)=(101 325+10 000) — 111 325 Ra; Atmosfera bosimi, Ra — 101 325 Ra; Gaz quvurining tashqi diametri, d — 159 mm (0,159 m); Normal sharoitlardagi gazning zichligi — ρog = 0,73 kg/m3; Tirqishning kengligi, δ — 5 mm (0,005 m); Quvur perimetrini uzilish joyining uzunligi — 12 mm (0,012 m); Gazning chiqish vaqti, τ — 48 h. Tirqishdan oldin gazning zichligi,ρg, kg/m3, (33) formula boʻyicha aniqla-nadi va: Tirqishdan gazni chiqishining kritik tezligi, Wkr, m/s, (32 ) formula boʻyicha aniqlanadi va: Tashqi diametrning perimetri L, m, quyidagi formula boʻyicha aniqlanadi va: Gaz quvuri perimetrining uzilish joyini uzunligi (0,012 m) ning perimetrni umumiy uzunligidagi ulushi — Tirqishning maydoni f, m2, (31) formula boʻyicha aniqlanadi va: Poʻlat gaz quvurining payvand chokidagi tirqishdan sizib chiqadigan gazning hajmi Vu, m3 , (30) formula boʻyicha aniqlanadi va: 25.3 Avariya toʻgʻrisidagi Dalolatnomaning tavsiya etiladigan shakli Normal sharoitlarda gazning zichligi, ρog — 0,73 kg/m3; Atmosfera bosimi, Ra — 1,01325∙105 Ra; Gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, Tg — 293,15 K (20 ºS); Atrof muhitning absolyut temperaturasi, Ta — 283,15 K (10 ºS). 25.2 jadval Tirqish (korroziya natijasida hosil boʻlgan teshik)ning maydoni, f, m2 Rg=0,03·105 Ra yoki 0,03 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=0,05·105 Ra yoki 0,05 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=1,0·105 Ra yoki 1,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=2,0·105 Ra yoki 2,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=3,0·105 Ra yoki 3,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=4,0·105 Ra yoki 4,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=5,0·105 Ra yoki 5,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=6,0·105 Ra yoki 6,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=7,0·105 Ra yoki 7,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=8,0·105 Ra yoki 8,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=9,0·105 Ra yoki 9,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=10,0·105 Ra yoki 10,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=11,0·105 Ra yoki 11,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=12,0·105 Ra yoki 12,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h 0,000001 1,427 1,454 2,753 4,121 5,488 6,856 8,223 9,590 10,958 12,325 13,693 15,060 16,428 17,795 0,000002 2,853 2,908 5,506 8,241 10,976 13,711 16,446 19,181 21,916 24,651 27,386 30,121 32,856 35,591 0,000003 4,280 4,362 8,259 12,362 16,464 20,567 24,669 28,771 32,874 36,976 41,079 45,181 49,284 53,386 0,000004 5,707 5,816 11,012 16,482 21,952 27,422 32,892 38,362 43,832 49,302 54,772 60,242 65,712 71,182 0,000005 7,133 7,270 13,765 20,603 27,440 34,278 41,1151 47,952 54,790 61,627 68,465 75,302 82,140 88,977 0,000006 8,560 8,724 16,519 24,723 32,928 41,133 49,3381 57,543 65,748 73,953 82,158 90,363 98,567 106,772 0,000007 9,986 10,178 19,272 28,844 38,416 47,989 57,5611 67,133 76,706 86,278 95,851 105,423 114,995 124,568 0,000008 11,413 11,632 22,025 32,965 43,904 54,844 65,7841 76,724 87,664 98,604 109,544 120,483 131,423 142,363 0,000009 12,840 13,086 24,778 37,085 49,392 61,700 74,0071 86,314 98,622 110,929 123,236 135,544 147,851 160,158 0,00001 14,266 14,540 27,531 41,206 54,880 68,555 82,2301 95,905 109,580 123,255 136,929 150,604 164,279 177,954 0,00002 28,533 29,080 55,062 82,411 109,761 137,111 164,46 191,810 219,160 246,509 273,859 301,208 328,558 355,908 0,00003 42,799 43,619 82,593 123,617 164,641 205,666 246,69 287,715 328,739 369,764 410,788 451,813 492,837 533,862 0,00004 57,065 58,159 110,123 164,823 219,522 274,221 328,92 383,620 438,319 493,018 547,718 602,417 657,116 711,815 0,00005 71,331 72,699 137,654 206,028 274,402 342,776 411,151 479,525 547,899 616,273 684,647 753,021 821,395 889,769 0,00006 85,598 87,239 165,185 247,234 329,283 411,332 493,381 575,430 657,479 739,528 821,576 903,625 985,674 1067,723 0,00007 99,864 101,778 192,716 288,440 384,163 479,887 575,611 671,335 767,058 862,782 958,506 1054,230 1149,953 1245,677 0,00008 114,130 116,318 220,247 329,645 439,044 548,442 657,841 767,240 876,638 986,037 1095,435 1204,834 1314,232 1423,631 0,00009 128,396 130,858 247,778 370,851 493,924 616,998 740,071 863,144 986,218 1109,291 1232,365 1355,438 1478,511 1601,585 0,0001 142,663 145,398 275,308 412,057 548,805 685,553 822,301 959,049 1095,798 1232,546 1369,294 1506,042 1642,791 1779,539 Normal sharoitlarda gazning zichligi, ρog — 0,73 kg/m3; Atmosfera bosimi, Ra — 1,01325∙105 Ra; Gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, Tg — 283,15 K (10 ºS); Atrof muhitning absolyut temperaturasi, Ta — 273,15 K (0 ºS). 25.3 jadval Tirqish (korroziya natijasida hosil boʻlgan teshik) ning maydoni, f, m2 Rg=0,03·105 Ra yoki 0,03 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=0,05·105 Ra yoki 0,05 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=1,0·105 Ra yoki 1,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=2,0·105 Ra yoki 2,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=3,0·105 Ra yoki 3,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=4,0·105 Ra yoki 4,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=5,0·105 Ra yoki 5,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=6,0·105 Ra yoki 6,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=7,0·105 Ra yoki 7,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=8,0·105 Ra yoki 8,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=9,0·105 Ra yoki 9,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=10,0·105 Ra yoki 10,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=11,0·105 Ra yoki 11,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=12,0·105 Ra yoki 12,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h 0,000001 1,400 1,427 2,702 4,045 5,387 6,729 8,071 9,414 10,756 12,098 13,441 14,783 16,125 17,467 0,000002 2,801 2,854 5,405 8,089 10,774 13,458 16,1429 18,827 21,512 24,197 26,881 29,566 32,250 34,935 0,000003 4,201 4,282 8,107 12,134 16,161 20,188 24,2144 28,241 32,268 36,295 40,322 44,349 48,375 52,402 0,000004 5,601 5,709 10,809 16,178 21,548 26,917 32,2859 37,655 43,024 48,393 53,762 59,131 64,501 69,870 0,000005 7,002 7,136 13,512 20,223 26,935 33,646 40,3573 47,069 53,780 60,492 67,203 73,914 80,626 87,337 0,000006 8,402 8,563 16,214 24,268 32,321 40,375 48,4288 56,482 64,536 72,590 80,643 88,697 96,751 104,805 0,000007 9,802 9,990 18,916 28,312 37,708 47,104 56,5002 65,896 75,292 84,688 94,084 103,480 112,876 122,272 0,000008 11,203 11,417 21,619 32,357 43,095 53,833 64,5717 75,310 86,048 96,786 107,525 118,263 129,001 139,739 0,000009 12,603 12,845 24,321 36,402 48,482 60,563 72,6432 84,724 96,804 108,885 120,965 133,046 145,126 157,207 0,00001 14,003 14,272 27,023 40,446 53,869 67,292 80,7146 94,137 107,560 120,983 134,406 147,829 161,251 174,674 0,00002 28,007 28,544 54,047 80,892 107,738 134,584 161,429 188,275 215,120 241,966 268,812 295,657 322,503 349,348 0,00003 42,010 42,815 81,070 121,339 161,607 201,875 242,144 282,412 322,681 362,949 403,217 443,486 483,754 524,023 0,00004 56,013 57,087 108,094 161,785 215,476 269,167 322,859 376,550 430,241 483,932 537,623 591,314 645,006 698,697 0,00005 70,017 71,359 135,117 202,231 269,345 336,459 403,573 470,687 537,801 604,915 672,029 739,143 806,257 873,371 0,00006 84,020 85,631 162,141 242,677 323,214 403,751 484,288 564,825 645,361 725,898 806,435 886,972 967,508 1048,045 0,00007 98,023 99,903 189,164 283,124 377,083 471,043 565,002 658,962 752,922 846,881 940,841 1034,800 1128,760 1222,719 0,00008 112,027 114,174 216,188 323,570 430,952 538,335 645,717 753,099 860,482 967,864 1075,246 1182,629 1290,011 1397,394 0,00009 126,030 128,446 243,211 364,016 484,821 605,626 726,432 847,237 968,042 1088,847 1209,652 1330,457 1451,263 1572,068 0,0001 140,033 142,718 270,234 404,462 538,690 672,918 807,146 941,374 1075,602 1209,830 1344,058 1478,286 1612,514 1746,742 Normal sharoitlarda gazning zichligi, ρog — 0,73 kg/m3; Atmosfera bosimi, Ra — 1,01325∙105 Ra; Gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, Tg — 273,15 K (0 ºS); Atrof muhitning absolyut temperaturasi, Ta — 263,15 K (minus 10 ºS). 25.4 jadval Tirqish (korroziya natijasida hosil boʻlgan teshik)ning maydoni, f, m2 Rg=0,03·105 Ra yoki 0,03 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=0,05·105 Ra yoki 0,05 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=1,0·105 Ra yoki 1,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=2,0·105 Ra yoki 2,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=3,0·105 Ra yoki 3,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=4,0·105 Ra yoki 4,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=5,0·105 Ra yoki 5,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=6,0·105 Ra yoki 6,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=7,0·105 Ra yoki 7,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=8,0·105 Ra yoki 8,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=9,0·105 Ra yoki 9,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=10,0·105 Ra yoki 10,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=11,0·105 Ra yoki 11,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=12,0·105 Ra yoki 12,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h 0,000001 1,374 1,400 2,651 3,967 5,284 6,600 7,917 9,234 10,550 11,867 13,183 14,500 15,817 17,133 0,000002 2,747 2,800 5,301 7,934 10,568 13,201 15,8341 18,467 21,100 23,734 26,367 29,000 31,633 34,266 0,000003 4,121 4,200 7,952 11,902 15,851 19,801 23,7511 27,701 31,651 35,600 39,550 43,500 47,450 51,400 0,000004 5,494 5,599 10,603 15,869 21,135 26,402 31,6681 36,934 42,201 47,467 52,734 58,000 63,266 68,533 0,000005 6,868 6,999 13,253 19,836 26,419 33,002 39,5851 46,168 52,751 59,334 65,917 72,500 79,083 85,666 0,000006 8,241 8,399 15,904 23,803 31,703 39,603 47,5022 55,402 63,301 71,201 79,100 87,000 94,900 102,799 0,000007 9,615 9,799 18,554 27,771 36,987 46,203 55,4192 64,635 73,852 83,068 92,284 101,500 110,716 119,932 0,000008 10,988 11,199 21,205 31,738 42,271 52,803 63,3362 73,869 84,402 94,935 105,467 116,000 126,533 137,066 0,000009 12,362 12,599 23,856 35,705 47,554 59,404 71,2532 83,103 94,952 106,801 118,651 130,500 142,349 154,199 0,00001 13,735 13,999 26,506 39,672 52,838 66,004 79,1703 92,336 105,502 118,668 131,834 145,000 158,166 171,332 0,00002 27,471 27,997 53,013 79,345 105,677 132,009 158,341 184,672 211,004 237,336 263,668 290,000 316,332 342,664 0,00003 41,206 41,996 79,519 119,017 158,515 198,013 237,511 277,009 316,507 356,005 395,502 435,000 474,498 513,996 0,00004 54,942 55,995 106,026 158,689 211,353 264,017 316,681 369,345 422,009 474,673 527,337 580,000 632,664 685,328 0,00005 68,677 69,994 132,532 198,362 264,192 330,021 395,851 461,681 527,511 593,341 659,171 725,001 790,830 856,660 0,00006 82,412 83,992 159,038 238,034 317,030 396,026 475,022 554,017 633,013 712,009 791,005 870,001 948,996 1027,992 0,00007 96,148 97,992 185,546 277,707 369,869 462,030 554,192 646,354 738,515 830,677 922,839 1015,001 1107,163 1199,324 0,00008 109,883 111,990 212,051 317,379 422,707 528,034 633,362 738,690 844,018 949,345 1054,673 1160,001 1265,329 1370,656 0,00009 123,619 125,988 238,557 357,051 475,545 594,039 712,532 831,026 949,520 1068,014 1186,507 1305,001 1423,495 1541,988 0,0001 137,354 139,987 265,064 396,724 528,383 660,043 791,703 923,362 1055,022 1186,682 1318,341 1450,001 1581,661 1713,320 Normal sharoitlarda gazning zichligi, ρog — 0,73 kg/m3; Atmosfera bosimi, Ra — 1,01325•105 Ra; Gaz quvuridagi gazning absolyut temperaturasi, Tg — 263,15 K (minus 10 ºS); Atrof muhitning absolyut temperaturasi, Ta — 253,15 K (minus 20 ºS). 25.5 jadval Tirqish (korroziya natijasida hosil boʻlgan teshik) ning maydoni, f, m2 Rg=0,03·105 Ra yoki 0,03 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=0,05·105 Ra yoki 0,05 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=1,0·105 Ra yoki 1,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=2,0·105 Ra yoki 2,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=3,0·105 Ra yoki 3,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=4,0·105 Ra yoki 4,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=5,0·105 Ra yoki 5,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=6,0·105 Ra yoki 6,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=7,0·105 Ra yoki 7,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=8,0·105 Ra yoki 8,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=9,0·105 Ra yoki 9,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=10,0·105 Ra yoki 10,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=11,0·105 Ra yoki 11,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h Rg=12,0·105 Ra yoki 12,0 kgf/cm2 da gazning sizib chiqish hajmi V, m3/h 0,000001 1,346 1,372 2,598 3,888 5,179 6,469 7,760 9,050 10,340 11,631 12,921 14,212 15,502 16,792 0,000002 2,692 2,744 5,196 7,777 10,357 12,938 15,5191 18,100 20,681 23,261 25,842 28,423 31,004 33,585 0,000003 4,039 4,116 7,794 11,665 15,536 19,407 23,2786 27,150 31,021 34,892 38,763 42,635 46,506 50,377 0,000004 5,385 5,488 10,392 15,553 20,715 25,877 31,0381 36,200 41,361 46,523 51,685 56,846 62,008 67,169 0,000005 6,731 6,860 12,990 19,442 25,894 32,346 38,7977 45,250 51,702 58,154 64,606 71,058 77,510 83,962 0,000006 8,077 8,232 15,587 23,330 31,072 38,815 46,5572 54,300 62,042 69,784 77,527 85,269 93,012 100,754 0,000007 9,424 9,604 18,185 27,218 36,251 45,284 54,3167 63,350 72,382 81,415 90,448 99,481 108,514 117,547 0,000008 10,770 10,976 20,783 31,107 41,430 51,753 62,0763 72,400 82,723 93,046 103,369 113,692 124,016 134,339 0,000009 12,116 12,348 23,381 34,995 46,608 58,222 69,8358 81,449 93,063 104,677 116,290 127,904 139,518 151,131 0,00001 13,462 13,720 25,979 38,883 51,787 64,691 77,5953 90,499 103,403 116,307 129,212 142,116 155,020 167,924 0,00002 26,924 27,440 51,958 77,766 103,574 129,383 155,191 180,999 206,807 232,615 258,423 284,231 310,039 335,847 0,00003 40,386 41,161 77,937 116,649 155,362 194,074 232,786 271,498 310,210 348,922 387,635 426,347 465,059 503,771 0,00004 53,849 54,881 103,916 155,533 207,149 258,765 310,381 361,998 413,614 465,230 516,846 568,462 620,079 671,695 0,00005 67,311 68,601 129,895 194,416 258,936 323,456 387,977 452,497 517,017 581,537 646,058 710,578 775,098 839,619 0,00006 80,773 82,321 155,875 233,299 310,723 388,148 465,572 542,996 620,421 697,845 775,269 852,694 930,118 1007,542 0,00007 94,235 96,042 181,854 272,182 362,510 452,839 543,167 633,496 723,824 814,152 904,481 994,809 1085,138 1175,466 0,00008 107,697 109,762 207,833 311,065 414,298 517,530 620,763 723,995 827,228 930,460 1033,692 1136,925 1240,157 1343,390 0,00009 121,159 123,482 233,812 349,948 466,085 582,221 698,358 814,494 930,631 1046,767 1162,904 1279,041 1395,177 1511,314 0,0001 134,622 137,202 259,791 388,832 517,872 646,913 775,953 904,994 1034,034 1163,075 1292,116 1421,156 1550,197 1679,237 26.1.jadval — Yer ostida, yerda va yer ustida joylashgan gaz quvurlari trassalarini aylanib chiqishlarining davriyligi Gaz quvurlari Past bosim ostidagi gaz quvurlari Yuqori va oʻrtacha bosim ostidagi gaz quvurlari shahar (aholi yashash punkti) ning binolar qurilgan qismida shahar (aholi yashash punkti) ning binolar boʻlmagan qismida Yangi qurilgan Bevosita ishga tushirish kuni va ishga tushirilgandan keyingi kun Normal sharoitlarda ishlati-ladigan va texnik holati qoniqarli boʻlgan Har xafta kamida ikki marta Har xafta kamida bir marta Har xafta kamida ikki marta 25 yildan ortiq xizmat qilgan, ularda ishlatishning boshidan te-shik korrozion shikastlanishlar yoki payvand choklarining uzilish-lari qayd etilgan Har xafta kamida bir marta Har xafta kamida ikki marta Har xafta kamida bir marta Adashgan tok manbalarining harakat xududida, yuqori korro-zion faollikga ega boʻlgan tuproq-larda oʻtkazilgan va minimal himoya potensiali bilan taʼminlanmagan Har xafta kamida bir marta Har xafta kamida ikki marta Har xafta kamida bir marta Texnik koʻrikdan oʻtkazilgandan keyin taʼmirlanishi lozim boʻlgan Har xafta kamida bir marta Har xafta kamida ikki marta Har xafta kamida bir marta Elektr potensiallarining musbat va ishorasi oʻzgarib turadigan qiy-matlariga ega boʻlgan Har kuni Har kuni Har xafta kamida ikki marta Himoya qoplamalarida nuqsonlar boʻlgan va minimal himoya poten-siali bilan taʼminlanmagan Har kuni Har kuni Har xafta kamida ikki marta Qoniqarsiz texnik holatda boʻlgan, almashtirilishi lozim boʻlgan Har kuni Har kuni Har xafta kamida ikki marta Qurilish ishlari olib borilayotgan joydan 15 mradiusda joylashgan Har kuni, shikastlanish xavfi bartaraf etilguncha Bahorgi suvning koʻpayishi davrida suv toʻsiqlari va jarlar orqali oʻtish joylarining mustaxkamlan-magan qirgʻoqlari Har kuni, shikastlanish xavfi bartaraf etilguncha Ishlatishning birinchi yilida elektrkimyoviy himoya bilan taʼ-minlangan, hamda texnik holati tekshirilgan va nuqsonlar barta-raf etilgandan keyin bir yil davo-mida Har oyda bir marta Har oyda ikki marta Har oyda bir marta 1. Gazning mavhum yoʻqotishlari gaz taqsimlash tarmoqlarining aniq xududlarda oʻtkazilgan monitoringlar natijasida, alohida tanlangan davr oraligʻida oxirgi isteʼmolchida oʻrnatilgan oʻlchov uskunasining konstruktiv xatoligi oqibatida yuzaga kelgan, tarmoq operatori oʻlchov uskunasining xatoligi, gaz xolatidagi oʻzgarishlarni hisobga olmaslik, GTPning qoʻyib yuboruvchi (sbrosnix) klapanlarini ishga tushishi, zarra yoriqlar (mikrotreshin) va boshqalarni aniqlab tuzilgan dalolatnomada keltiriladi. Shaffoflikni taʼminlash uchun xar bir tanlab olingan hudud gaz tarqatish tarmoqlaridan xavfsiz foydalanishdagi belgilangan talablarga mos kelishi shart: gazni hisobga olish priborining oʻtkazish quvvati maksimal va minimal gaz isteʼmoli xajmiga mos kelishi shart; hududning boʻlinish chegarasida oʻrnatilgan gazni hisobga olish priboriga, monitoring oʻtkazish uchun “Oʻzstandart” agentligining talablariga mosligi xaqida xulosasi boʻlishi kerak; hudud boʻlinish chegarasida gazni xisobga olish pribori oʻrnatilmagan boʻlsa yoki oʻrnatilgan gazni hisobga olish pribori “Oʻzstandart” agentligi talablariga javob bermagan taqdirda, monitoring oʻtkazish davrida “Oʻzstandart” agentligining muvofiqlik sertifikatiga ega boʻlgan etalon gazni hisobga olish pribori oʻrnatilishi mumkin; oʻlchov tuguni meʼyoriy talablarga mos boʻlishi shart (talablarga mosligiga “Oʻzstandart” agentligi vakolatli xodimining xulosasi asos boʻladi); gaz taqsimlash punktlari (GTP) navbatdan tashqari reviziyadan oʻtishi yoki pasportida nazarda tutilgan barcha tarkibiy qismlarni sozligi tasdiqlangan profilaktika dalolatnomasi xamda baypas qismi taʼminotchi va Byuroning vakolatli xodimlari tomonidan plombalanishi shart; gaz quvurlari va ularda oʻrnatilgan qurilmalar gaz sizib chiqish xolatlarining yoʻqligiga tekshirilgan boʻlishi va vakolatli xodimlar tomonidan imzolangan dalolatnoma rasmiylashtirilishi shart; yetkazib berilayotgan gaz bosimi belgilangan talablarga mos boʻlishi shart; noqonuniy ulanishlar boʻlmasligi taʼminlanishi shart; Monitoring oʻtkazilishi davomida aniqlangan, mavhum yoʻqotishlarga kirmaydigan yoʻqotilgan gaz xajmlari (texnologik yoʻqotishlar, avariyadagi yoʻqotishlar, gazdan noqonuniy foydalanish va x.k.) gaz taqsimlash tarmoqlarining alohida xududida aniqlangan umumiy hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmlariga qoʻshilmaydi. Monitoring oʻtkazilishi vaqtida uning yuritishiga va natijalariga taʼsir qiluvchi ishlarni bajarish taqiqlanadi (gazdan foydalanish priborlarini yechish va oʻrnatish, gaz quvurlarida yetkazib berilayotgan gaz bosimini, tarqatish sxemasini oʻzgartirish boʻyicha ishlarni bajarish). Gazni hisobga olish pribori ishdan chiqqanda isteʼmolchiga isteʼmol qilingan gaz xajmi hisobi oʻrnatilgan meʼyor boʻyicha amalga oshiriladi. Monitoring davomiyligi 15 kundan kam boʻlmagan muddatda boʻlishi shart. Monitoring yozgi va qishki davrga alohida amalga oshiriladi. Monitoring natijalari aynan shu xudud uchun monitoring oʻtkazilgan davridagi kabi rejim boʻlganda yilning keyingi yozgi va qishki oydagi davrlari uchun muvofiq tarzda qoʻllaniladi. 2. Gaz taqsimlash tarmoqlarining alohida xududlardagi turli hisob tugunlarida va/yoki boʻlinish chegarasida oʻrnatilgan gazni hisobga olish priborlarining aniqlik darajasi turlicha boʻlganda, hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmi quyidagi tartibda aniqlanadi: a) Alohida olingan xududlardagi gaz taqsimlash tarmoqlarida monitoring oʻtkazishdan avval, bir vaqtning oʻzida (aniq vaqt oraligʻida) xudud chegarasidagi gazni hisobga olish priborlarining koʻrsatkichlari olinadi. Olingan koʻrsatkichlar natijasi dalolatnomalarda aks ettiriladi. Dalolatnomani rasmiylashtirish namunasi 28-ilovada keltirilgan. b) Monitoringni oʻtkazish uchun belgilangan vaqt tugaganda bir vaqtning oʻzida (aniq vaqt oraligʻida) xudud chegarasidagi gazni hisobga olish priborlarining koʻrsatkichlari olinadi. Olingan koʻrsatkichlar natijasi dalolatnomalarda aks ettiriladi. Dalolatnomani rasmiylashtirish namunasi 28-ilovada keltirilgan. v) Gaz taqsimlash tarmoqlarining alohida xududlardagi turli hisob tugunlarida va/yoki boʻlinish chegarasida oʻrnatilgan gazni hisobga olish priborlaridagi, hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmining umumiy xajmi quyidagi formula bilan aniqlanadi: Bunda: Vpp — Boshlangʻich (yetkazib beruvchi) hisob tugunidagi yoki gazni hisobga olish priboridagi gaz xajmi koʻrsatkichi, m3; Vug — Xududiy gaz quvurlaridagi boshlangʻich pribordan qabul qiluvchi priborgacha hisoblangan gaz xajmi, m3; Vpr — Alohida olingan hududdagi qabul qiluvchi hisob tuguni yoki gazni hisobga olish priboridagi gaz xajmi koʻrsatkichi, m3; Vd — mavhum yoʻqotishlarga kirmaydigan yoʻqotilgan gaz xajmi, m3. Oʻtkazilgan monitoring yoki tahlil natijalari dalolatnomada aks ettiriladi. Dalolatnomani rasmiylashtirish namunasi 29-ilovada keltirilgan. 3. Bosim xajmini va/yoki temperaturasini korreksiya qilmasligi sababli gaz taqsimlash tarmoqlarining alohida hududlardagi hisob tugunlaridan keyin yoki zamonaviy gazni hisobga olish pribori (boʻlinish chegarasida oʻrnatilgan) dagi oxirgi isteʼmolchilarda oʻrnatilgan oʻlchov uskunalaridagi hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmi quyidagicha aniqlanadi: a) Monitoring oʻtkazishni boshlash vaqtida gaz taqsimlash tarmogʻining alohida hududidagi tanlangan davr oraligʻida yetkazib berilgan gaz xajmini shaffofligini taʼminlash uchun xududga gaz yetkazib berish vaqtinchalik toʻxtatiladi. Shundan soʻng bosh oʻlchov tuguni yoki xududga kirishda oʻrnatilgan hisoblash uskunasining xamda oxirgi isteʼmolchilarning oʻlchov uskunalari koʻrsatkichlari olinadi. Olingan koʻrsatkichlarning natijalari dalolatnomada aks ettiriladi. b) Monitoring oʻtkazish tugagandan soʻng (oxirida) hududga gaz yetkazib berish qaytadan (vaqtincha) toʻxtatiladi. Shundan soʻng isteʼmol qilingan gaz xajmini aniqlash uchun bosh oʻlchov tuguni yoki xududga kirishda oʻrnatilgan hisoblash uskunasining hamda oxirgi isteʼmolchilarning oʻlchov uskunalari koʻrsatkichlari olinadi. Olingan koʻrsatkichlarning natijalari dalolatnomada aks ettiriladi. v) gazni hisobga olish priborlaridan olingan boshlangʻich va oxirgi koʻrsatkichlar farqi monitoring oʻtkazish davridagi gaz xajmi hisoblanadi. Gazni hisobga olish pribori boʻlmagan isteʼmolchilar gaz sarfi hisobi oʻrnatilgan meʼyor boʻyicha amalga oshiriladi. g) aloxida (strategik va sotsial axamiyatga ega) isteʼmolchilarni oʻchirish imkoniyati boʻlmaganda, boshqa isteʼmolchilarni oʻchirish aloxida tuzilgan sxema asosida oʻrnatilgan qurilmalar (ZRA) va GTP (GRU) orqali amalga oshiriladi. Bunda monitoring davrida ushbu isteʼmolchilarning isteʼmol qilgan gaz xajmini aniqlashda gazni hisobga olish pribori koʻrsatkichini aloxida, yaʼni boshlanish va yakunlanish holatiga olinadi. d) Bosim xajmini va/yoki temperaturasini korreksiya qilmasligi sababli gaz taqsimlash tarmoqlarining alohida hududlardagi hisob tugunlaridan keyin yoki zamonaviy gazni hisobga olish priboridagi oxirgi isteʼmolchilarda oʻrnatilgan oʻlchov uskunalaridagi hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) umumiy gaz xajmi quyidagi formula bilan aniqlanadi: bunda: Vvh — boshlangʻich (yetkazib beruvchi) hisob tugunidagi yoki kirishdagi gazni hisobga olish priboridagi gaz xajmi koʻrsatkichi, m3; Vuch — xududiy gaz quvurlaridagi boshlangʻich pribordan oʻtgan yoki oxirgi isteʼmolchilarga oʻrnatilgan hisobga olish priborlarining hisoblangan gaz xajmi, m3 Vpot — gazni hisobga olish priborlari boʻlgan isteʼmolchilar isteʼmol qilgan gaz xajmi, m3; Vnor –– gazni hisobga olish priborlari boʻlmagan isteʼmolchilar isteʼmol qilgan gaz xajmi, m3; Vd — mavhum yoʻqotishlarga kirmaydigan yoʻqotilgan gaz xajmi, m3; Monitoring natijalariga asosan hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmining umumiy koʻrsatkichlari dalolatnomada aks ettiriladi. Dalolatnomalar namunasi 28-29-ilovalarda keltirilgan. 4. Mavhum yoʻqotishlarning aniqlangan xajmi mazkur ilovaning 2 va 3-bandlariga asosan xarajatlarning jamlangan shaklida aks ettiriladi, 9-ilova. 9.1-jadval. 5. Gaz tarqatish tarmoqlarida bosimning belgilangan meʼyordan oshishida saqlagich-berkitish klapanlari orqali gazni atmosferaga chiqishi. a) GTP da oʻrnatilgan saqlagich-berkitish klapani (SBK) regulatordan keyin gaz bosimi koʻpaygan hollarda ishga tushadi, bunda gazning “ortiqcha” xajmini maxsus svecha orqali atmosferaga chiqaradi va tarmoqda gaz bosimini kamaytiradi. b) SBK orqali atmosferaga chiqariladigan gaz xajmi hisobini GTP dan chiqishda oʻrnatilgan qayd qilish monometrlari orqali aniqlash mumkin. Bunda GTPning SBK dan gazning chiqishi davomiyligini aniq vaqtini hamda atmosferaga chiqariladigan gazning oʻrtacha bosimini aniqlash mumkin. v) Saqlagich-berkitish qurilmalari (PSK-50 tipdagi) ishlaganda gaz sarfi Vnck, m3, quyidagi formula orqali aniqlanadi: bunda: G — oʻrta bosimda (gazni chiqarish davrida) PSK (saqlagich klapan) oʻtkazish quvvati m3/h, τs — gazni chiqarish vaqti, h. g) Membranali prujinali PSK-50 tipidagi SBK ni oʻtkazish quvvati G maʼlumotlari klapan oldidagi gaz bosimi va rostlash meʼyoriga qarab 30-ilovaning 30.1-jadvalida keltirilgan. d) Gaz quvurlari flyanetsli ulanmalarining zichmasligi oqibatida, xar bir metr quvurdagi yoʻqotish xajmi V hisobi natijasi 21-ilovaning jadvallarida keltirilgan. 6. Quvurlarning yotqizilgan chuqurligi v.b.ga bogʻliq mikroyoriqlar orqali hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmi. a) Quvurlarning yotqizilgan chuqurligi v.b.ga bogʻliq mikroyoriqlar orqali hisobga olinmagan (yoʻqotilgan) gaz xajmi pribor usulida tekshirish orqali aniqlanadi. b) Pribor usulida tekshirishlar natijasi tegishli dalolatnomalar bilan rasmiylashtiriladi. 30.1 jadval — Kirishdagi bosimga bogʻliq holda, saqlagich klapanning ishlab ketishida PSK-50 turdagi membranali prujinali STMning oʻtkazish qobiliyati G, m3/h Gazning tarmoqdagi (klapangacha boʻlgan) bosimi, Ra Bosim (Ra) ga sozlashda gazni tashlash , m3/h 1 000 2 000 3 000 4 000 20 000 30 000 40 000 50 000 1 500 0,63 2 000 6,9 2 500 27,0 0,5 3 000 55,8 3,8 3 500 77,0 31,0 0,18 4 000 93,9 64,8 2,9 5 000 111,0 101,4 54,3 0,8 20 000 0,49 25 000 12,4 30 000 58,3 32 500 75,0 0,26 35 000 125,0 7,0 40 000 225,0 34,5 42 500 250,0 60,0 0,26 45 000 285,0 100,0 5,3 50 000 350,0 212,5 32,3 52 000 370,0 235,0 50,0 1,03 55 000 400,0 290,0 100,00 9,6 60 000 450,0 368,0 226,0 47,5 75 000 625,0 480,0 430,0 325,0 100 000 850,0 745,0 670,0 580,0