122 do Código Civil.”  Cláusula   Os trabalhos enunciados na cláusula , serão efectuados num prazo de um mês, com início em 26 de Janeiro de 2012 e termo em 27 de Fevereiro de 201”  1 Na sequência da subscrição do documento, o R. entrou em obra em meados do ano de 2012, aplicou verniz nas escadas de acesso ao  andar e trabalhou no capeamento das platibandas da cobertura, de seguida abandonando o local;  1 Depois da saída de obra do R. em 2012, a casa apresentava as seguintes características, que prejudicavam a sua utilização pelo A.:  a) A pintura das paredes e tectos, de toda a parte ampliada do imóvel, encontrava-se mal executada, para além do próprio reboco, tendo sido aplicada tinta de pobre qualidade plástica e com apenas uma demão;  b) As janelas não se encontravam afinadas, nomeadamente a do quarto direito do 2 andar, provocando o seu mau funcionamento a abertura e fecho e fazendo com que o trinco superior não feche;  ) O resguardo aplicado no "poliban” do WC do 1 andar, encontrava-se mal acabado, não tendo sido aplicado "silicone”, permitindo desta forma a saída de água pela ligação resguardo/poliban cada vez que o mesmo era utilizado, sendo que, o suporte do chuveiro foi aplicado em altura superior ao resguardo, provocando também saídas de águas por cima deste;  ) O tubo de queda das águas pluviais da cobertura não foi executado conforme o definido em projecto, tendo sido aplicado tubo circular em PVC, em vez de alumínio como era devido e não foi colocada uma pala na caleira, no local onde descarrega o tubo, provocando passagem de água por cima da caleira, quando a chuva é intensa;  e) Na cobertura foi colocada uma caleira de alumínio, quando deveria ter sido aplicada uma caleira em inox, conforme o projecto aprovado;  f) O remate na telha com a parede exterior do 2 andar foi executado em tela asfáltica, quando deveria ter sido aplicada uma chapa metálica em alumínio ou inox;  g) Faltam os degraus chumbados na parede exterior do "saguão”, de forma a criar uma escada que permita o acesso à cobertura;  h) O remate na cobertura do "saguão” com a parede do vizinho permitia a infiltração de águas na parede do vizinho e na casa do A.;  ) Existiam manchas de humidade nas "ombreiras” de janelas do 2 andar;  j) No capeamento das "platibandas” os remates estavam mal executados;  k) Os muretes do terraço encontravam-se desligados da parede, denotando um assentamento do terraço, provocado pela má execução da laje de reforço;  ) Os roupeiros dos quartos eram de má qualidade e sem condições de utilização, com acabamentos e remates defeituosos;  ) Os mosaicos do hall do 2 andar não se encontravam uniformes e apresentavam tonalidades diferentes;  n) O remate da pintura da parede com o tecto estava muito mal acabado, com apenas uma demão e com tinta de má qualidade;  o) O remate da ligação das molduras em gesso aplicadas nos tectos encontrava-se mal acabado;  p) Nos tectos e paredes apareciam manifestações de humidades;  q) Os armários superiores da cozinha no r/, encontravam-se cheios de humidade e bastante degradados, em virtude das infiltrações provenientes da base de chuveiro do WC do piso superior;  r) Existiam fissuras nas paredes do 2 andar;  1 Tendo em vista suprimir o descrito em Factos 1) e restituir as características funcionais à obra, serão necessários os seguintes trabalhos, que importam os seguintes encargos, reportando ao ano de 2012:  a) Reparação dos defeitos do reboco das paredes interiores, com argamassa própria para o efeito, tipo "Sika Rep. Cosmetic”, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 100,00;  b) Deverão ser lixadas todas as peças de madeira e posteriormente aplicado um primário seguido de verniz de boa qualidade de acordo com as indicações do fabricante representando um encargo não inferior a € 180,00;  ) Afinação de todas as janelas, incluindo a substituição de algumas ferragens se necessário, representando um encargo não inferior a € 340,00;  ) Desmontar a base de chuveiro e fazer nova montagem aplicando silicone de boa qualidade, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 80,00;  e) Remover a tela asfáltica e colocar chapa metálica de acordo com o pormenor já apresentado, incluindo todos os remates e retoques de pintura, necessários a um perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 420,00;  f) Remover caleira da cobertura e colocar nova caleira em aço inox, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 409,50;  g) Chumbar os degraus metálicos na parede para acesso à cobertura, incluindo remates e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 220,00;  h) Aplicar remate adequado na ligação da chapa com a parede vizinha, incluindo silicone de boa qualidade e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 380,00;  ) Correcção de todos os remates e ligações dos elementos aplicados, relativamente ao capeamento em chapa da "platibanda” da cobertura, devendo ser corrigidos os comprimentos de sobreposição, prever pingadeiras e aplicar "mástique” de boa qualidade na ligação das peças, representando um encargo não inferior a € 420,00;  j) Picar a área de reboco exterior mal acabada e com defeitos, aplicar novo reboco de reparação, com argamassa adequada para o efeito e pintar com tinta de boa qualidade, em três demãos, incluindo todos os trabalhos necessários a um acabamento perfeito, representando um encargo não inferior a € 900,00;  k) Substituição de roupeiros, por outros de boa qualidade, incluindo varão de suporte interior, ferragens e guarnições, representando um encargo não inferior a € 1 400,00;  ) Substituir os mosaicos que apresentam tonalidade diferente, no hall do 2 andar, por outros iguais aos restantes ou substituição total em toda a respectiva área, representando um encargo não inferior a € 342,50;  ) Verificar todas as peças que constituem a cobertura, principalmente a ligação entre a caleira e o tubo de queda, nas zonas onde se verifica a infiltração de água, incluindo todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento, representando um encargo não inferior a € 650,00;  n) Colocação de aparelho eléctrico de desumidificação no w.do 2 andar que seja accionado pelo interruptor de iluminação, incluindo todas as ligações, representando um encargo não inferior a € 120,00;  o) Substituição dos armários superiores da cozinha do r/que se encontram danificados pela humidade, representando um encargo não inferior a € 550,00;  p) Pintura geral interior, em todas as paredes e tectos, aplicando três demãos de tinta plástica de boa qualidade sobre a demão do primário aquoso, isento de tensão e com capacidade de cobrir todo o tipo de manchas, do tipo "Classidur Universal Primer Ref.