Verifica-se ainda que não consta do livro de obra qualquer referência à retirada de UTA’s por parte do empreiteiro, posteriormente a essa data 18 de janeiro de, como consta de carta enviada pelo empreiteiro em 1 de abril de 2013;  b) Inexiste, na presente data, certificação Certiel, referente à certificação de instalações elétricas;  ) O sistema AVAC encontra-se dependente de certificação energética, pois foram detetados defeitos nesse AVAC aquando dessa certificação;  ) O referido sistema AVAC não se encontra devidamente instalado, na medida em que as UTA’s foram retiradas por não corresponderem ao Projeto RSECE, tendo-se verificado, na presente data, que ainda se encontrava a ser instalado pelo empreiteiro;  e) Foram detetados os seguintes defeitos de obra:  )  A primeira porta corta-fogo não tem retentores;  )  Não foram vistas em obra lâmpadas de emergência de eliminação permanente, conforma consta do Projeto;  )  De uma forma geral os fios de alarme de mobilidade condicionada das instalações sanitárias não se encontram a funcionar corretamente;  )  – No que se refere à correta execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, verificara-se que o mesmo se encontra conforme com as normas legais.