stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
施勞弗高地戰役
參考

↑  Le Tissier, Tony. . New York: Praeger. 1996. ISBN 9780275952303.  Page 273.
↑  Ziemke, Earl F. . New York: Ballantine Books. 1968. ISBN 0-356-02960-3.  page 71.
↑  . Moscow: AST. 2007. ISBN 978-5-17-039116-5.  pages 170, 171, 550.
↑   Goodenough, Simon. . Macdonald. 1982. ISBN 0-312-85584-2.  page 116
↑  Isaev, Aleksey.  [Berlin   45. Battles in the beast's den]. Moscow: Yauza, Eksmo. 2007. ISBN 978-5-699-20927-9 （俄语）.  pages 293-295.
↑  Ziemke, page 76.
↑  Zuljan, Ralph, Battle for the Seelow Heights - Part II 的存檔，存档日期2011-05-25. Originally published in "World War II" at Suite101.com on 1 May 1999. Revised edition published in "Articles On War" at OnWar.com 的存檔，存档日期2011-05-14. on 1 July 2003.
↑  
Beevor, Antony. . New York: Viking. 2002. ISBN 0-670-03041-4.  page 217
↑  Ziemke, page 81.
↑  Beevor, pages 217-233.
↑  Ziemke, page 82
↑  Isaev, page 400
↑  Isaev, page 415
↑  Isaev, page 426
↑  Ziemke, page 84.
↑  Isaev, page 438, 439
↑  Isaev, page 438
↑  Isaev, page 673
↑  Isaev, page 665
↑  Isaev, page 456
外部連結

Battle of the Seelow Heights on The History Net
ฦ
在施勞弗高地的雕像。
劉康 (山陽公)

劉康（3世纪—285年11月5日），曹魏、西晋山陽公，汉献帝嫡孙。其父为献帝太子，早卒，名讳及事迹不详。
魏明帝青龙二年（234年），逊位为山阳公的汉献帝刘协去世后，桂氏乡侯劉康嗣爵山阳公。晋武帝泰始元年（265年），西晋建立，十二月己巳，賜山陽公劉康、安樂公劉禪子弟一人為駙馬都尉。泰始二年（266年）十一月己卯，罷山陽公國督軍，除其禁制。泰始三年（267年）十二月，山陽公劉康來朝觐晋武帝。泰始四年（268年）二月庚子，增置山陽公國相、郎中令、陵令、雜工宰人、鼓吹車馬。太康六年（285年）九月丙子，劉康去世。其子劉瑾袭封山陽公。
徐葆初

徐葆初（？—17世紀），字元赤，號匠鍾，直隸揚州府江都縣籍，江阴县人，明朝、南明政治人物。
生平

崇禎六年（1633年），徐葆初中式癸酉科應天鄉試九十四名舉人，次年（1634年）聯捷甲戌科二甲二十三名進士，他指出雙親年老，請求改任南京得准許，八年獲授南京工部都水司主事，改營繕主事。當時流寇毀壞鳳陽皇陵，復修估費四十多萬金，工部尚書劉定國推薦他監督工程，三年內完工，只需二十多萬金。朝廷因為他的廉潔干練，十二年提拔他為营缮司郎中。
弘光時和朱日爃、賈必選、陳文顯、蔡宸恩、文伯達、吳憲湯、姜紹書、包壯行、史延曇、顏俊彥、胡其枝、汪挺、余長弘、沈璇卿、周必強、鄭俠如、徐弘道等同在工部任職，後事不詳。
家族

曾祖徐鸿，祖徐希颜，父徐明儒，增广生。
引用

↑  乾隆《江都縣志·卷十二·選舉》：（崇禎）癸酉（舉人） 徐葆初 成進士
↑  《崇祯七年甲戌科进士三代履历》：徐葆初，曾祖鸿，祖希颜，父明儒。匠锺，易四房，甲辰年十二月二十九日生，扬州府江都籍江阴县，癸酉九十四，會一百十五名，二甲二十三名，兵部观政，乙亥授南工部都水司主事，改营缮司，管陵工，己卯升营缮司郎中。
↑  錢海岳《南明史·卷三十一·列傳第七》：葆初，字元赤，江都人。崇禎七年進士。授營繕主事，督修皇陵，三年工竣，止費二十萬金。
↑  乾隆《江都縣志·卷二十·亮績》：徐葆初，字元赤，崇禎甲戌進士。上例授部主事，以親老乞改南工部。時流寇燬鳳陽陵寢，剋期復建，估費四十餘萬金。工部尚書劉定國疏薦葆初督工役，未三載竣工，止費二十餘萬金。
↑  錢海岳《南明史·卷三十一·列傳第七》：（弘光）時工部先後司官可紀者，為徐葆初、朱日爃、賈必選、陳文顯、蔡宸恩、文伯達、吳憲湯、姜紹書、包壯行、史延曇、顏俊彥、胡其枝、汪挺、余長弘、沈璇卿、周必強、鄭俠如、徐弘道云。…………遷郎中。
↑  乾隆《江都縣志·卷二十·亮績》：朝廷嘉其廉幹，擢本部郎中。 康熙府志
參考文獻

錢海岳《南明史》·卷三十一·列傳第七
乾隆《江都縣志》·卷十二·選舉
乾隆《江都縣志》·卷二十·亮績
|  论 编崇禎六年（1633年）癸酉科應天府鄉試榜 |
| --- | --- |
中式舉人 148名: 桂　伸 唐之楨 - 周　鼒 - 鄒延琦 - 曾五典 許　直 - 葛遇朝 - 王應中 - 趙玉森 - 王永積 徐亮工 - 游有倫 - 葛維恆 - 馮　斐 - 謝　遴 - 堵胤錫 - 王　佩 - 郝　錦 - 丁　辛 - 施其政 沈自成 - 姚宗衡 - 曹　訥 - 黃孔昭 - 周汝誼 - 錢爾登 - 單　恂 - 許自俊 - 顧咸正 - 夏時泰 鄭雅孫 - 章晉錫 - 章麟儒 - 王行儉 - 沈聖揆 - 王之牧 - 傅凝之 - 李　青 - 湯調鼎 - 孫　鼎 周鼎昌 - 張之璧 - 在鎔 - 歸繼登 - 余國禎 - 孫　襄 - 蔣思宸 - 吳方思 - 楊宗簡 - 顧本仁 吳貞毓 - 梅士杰 - 張弘任 - 汪姬生 - 任天成 - 徐　行 - 馬　御 - 黃美中 - 陳宇虬 - 田有年 薛　清 - 葉兆龍 - 鄒式金 - 汪沐日 - 陳文顯 - 汪國策 - 鄒嘉穀 - 吳貞啓 - 周之璵 - 翟文術 李一元 - 戴　英 - 薛嘉祉 - 龔鼎孳 - 張　法 - 陳　球 - 胡順忠 - 蕭光緒 - 王之鼎 - 史培元 洪　襟 - 陳貞元 - 趙　鏡 - 張明弼 - 毛斌然 - 朱紹鳳 - 裘秉誥 - 華玉 - 鮑大庚 - 巢崐源 徐銘常 - 汪有道 - 王言亘 - 徐葆初 - 呂　宮 - 劉若宜 - 徐與沐 - 盧　楞 - 夏維新 - 吳文胤 葉嘉徵 - 薛汝襄 - 王雲龍 - 姬之翰 - 王　徵 - 張光祁 - 羅覺來 - 張安恭 - 許士招 - 董　復 徐　籀 - 彭遵琦 - 蔣　曜 - 劉自竑 - 蔣拱辰 - 張樹屏 - 徐昌治 - 陳宗之 - 李　皓 - 顧　炎 李志烶 - 俞泰交 - 羅　炌 - 吳景亶 - 陸汝孝 - 儲　堪 - 姚惟一 - 姚孫棐 - 李　愫 - 張壽孫 陳名夏 - 楊懋官 - 夏　鼎 - 蘇　瓊 - 成　梁 - 蔡朝聖 - 姚軒之 - 馬國化 - 錫嘏 - 路　邁 王　猷 - 祝謙吉 - 蔣　舒 - 朱建寅 - 殷大成 - 郁汝持 - 胡　奇 - 康正諫 - －－－ - －－－
前一科：崇禎三年庚午科　·　後一科：崇禎九年丙子科 同科鄉榜：順天 - 應天 - 浙江 - 江西 - 福建 - 湖廣 - 河南 - 山東 - 山西 - 陝西 - 四川 - 廣東 - 廣西 - 雲南 - 貴州
|  论 编崇禎七年（1634年）甲戌科殿試金榜 |
| --- | --- |
第一甲 賜進士及第 共3名: 劉理順 - 吳國華 - 楊昌祚
第二甲 賜進士出身 共57名: 李　焻 - 顏茂猷 - 陳組綬 - 李　青 - 周之茂 - 周之璵 - 許文岐 - 王承曾 - 劉自竑 - 張　璀 黃祖年 - 劉夢謙 - 黎慶永 - 陳黃裳 - 李含乙 - 姚應翀 - 李　豫 - 林夢官 - 莊士英 - 嚴　栻 易震吉 - 趙　煇 - 徐葆初 - 周仲璉 - 惠戶實 - 孫　謀 - 朱廷煥 - 屈　動 - 葉士瑛 - 王世鈁 朱永佑 - 張懋熺 - 錢良翰 - 陳　素 - 劉大鞏 - 張允掄 - 韓文鉉 - 程　峋 - 項聲國 - 趙開心 沈在宥 - 杜時髦 - 段復興 - 蘇　瓊 - 朱大 - 曾應遴 - 戴　英 - 吳震交 - 汪希甲 - 王永積 戴明說 - 林佳鼎 -歐陽主生- 葛遇朝 - 黎志陞 - 馮之圖 - 王所諮  - －－－ - －－－ - －－－
第三甲 賜同進士出身 共242名: 田　闢 - 陰　潤 - 吳昌時 - 范士髦 - 陳慧嶪 - 錢瀛選 - 鄭崑貞 - 王敷極 - 彭　琯 - 夏雨金 荆本澈 - 雷起劍 - 趙秉樞 - 孫　襄 - 萬文英 - 田正春 - 康萬民 - 葛維垣 - 袁彭年 - 李　恪 衞楨固 - 龔震英 - 陳士梅 - 周大啟 - 祝啟庸 - 吳文瀛 - 金汝礪 - 余日新 - 李士焜 - 黃家瑞 鄧藩錫 - 王應元 - 毛鳳彩 - 劉弘緒 - 徐　灝 - 王應元 - 傅汝爲 - 牟　賢 - 韓承宣 - 許　直 游正中 - 方允昌 - 余尚春 - 陳　藎 - 汪宗友 - 馮士仁 - 徐孟邃 - 陸運昌 - 王　珵 - 南有臺 陶廷燁 - 章日炌 - 葉培恕 - 彭慶圖 - 蕭譜元 - 陳昌言 - 劉文翰 - 馬剛中 - 張晉徵 - 謝鼎新 甯予慶 - 張　質 - 萬世顯 - 趙明遠 - 陳文顯 - 羅　炌 - 汪元兆 - 陳豐頊 - 吳鍾巒 - 何　復 金毓峒 - 徐殿臣 - 耿始然 - 李瑞和 - 劉成治 - 張　星 - 陳子達 - 劉星耀 - 李陳玉 - 楊天精 朱芾煌 - 劉運隆 - 傅　巖 - 王廷諫 - 朱國翰 - 李振聲 - 孫必達 - 翁元益 - 左懋泰 - 張文煇 詹時雨 - 向　北 - 金玉鉉 - 文德翼 - 李長倩 - 陳志忠 - 張文烶 - 龔鼎孳 - 胡之彬 - 陳爾銘 鄭翼雲 - 成友謙 - 金　章 - 楊枝起 - 黃配玄 - 叚文炳 - 楊振甲 - 宛三奇 - 宋翼明 - 王士英 陳　瑾 - 賀登選 - 王鼎鉉 - 衞周胤 - 許　頴 - 任中麟 - 萬　任 - 陶嘉祉 - 吳國斗 - 吳應台 趙國鼎 - 鄭同玄 - 宋　屺 - 王孫蕙 - 王明德 - 魯　鑑 - 劉維仁 - 趙　堪 - 唐士嶸 - 凌世韶 胡　璇 - 朱國昌 - 李化熙 - 李芳華 - 李允佐 - 李原立 - 黃文經 - 曾亨應 - 關捷先 - 馬嘉植 張　琦 - 張首標 - 李悅心 - 宋祖乙 - 田瑞龍 - 劉之勃 - 白慧元 - 任元極 - 朱統銍 - 陶文彥 扶　綱 - 楊仁 - 俞志虞 - 張正聲 - 方廷淐 - 張若獬 - 劉世俊 - 唐順徵 - 連　元 - 李　鉉 崔育楩 - 裴希度 - 侯　佐 - 梁都汴 - 闕士琦 - 光時亨 - 韓獻策 - 李其茂 - 張星煒 - 殷宜中 張才善 - 沈煃晃 - 鍾鼎臣 - 楊玄錫 - 沈元龍 - 葛凝秀 - 譚景行 - 曲和聲 - 閻　禧 - 郭萬象 王化澄 - 吳洪昌 - 高允茲 - 邢國璽 - 李盛枝 - 王門弼 - 黃士藻 - 朱奉𮡶 - 宋祖法 - 劉禎慶 李景貞 - 向玉軒 - 李發元 - 郭啓科 - 蔡國光 - 汪國策 - 朱光熙 - 陳燕翼 - 張幼安 - 羅萬傑 彭元祚 - 萬民表 - 王大宪 - 蔣拱宸 - 劉　逵 - 李　植 - 林沖霄 - 張希奎 - 刘沂春 - 姚咨俊 秦如容 - 陸　燦 - 任天成 - 賈鶴年 - 馮貞吉 - 路　邁 - 陳我德 - 張弘弼 - 李　皐 - 沈肩元 韓啓泰 - 劉鳴謙 - 黃景明 - 沈加顯 - 漆　園 - 陸清源 - 陳函煇 - 鄭　封 - 劉　侗 - 俞墨華 陈际泰 - 張懋忠 - 傅雲龍 - 張　鑛 - 吳本泰 - 張　法 - 張　垣 - 梁羽明 - 喻以恕 - 陳龍正 張如蕙 - 李可棟  - －－－ - －－－ - －－－ - －－－ - －－－ - －－－ - －－－ - －－－
前一科：崇禎四年辛未科　·　後一科：崇禎十年丁丑科 同科進士：崇禎七年甲戌武科　·　同科副榜：崇禎七年甲戌科
| --- | --- |
：人物 :  CBDB  SHL
冷卻塔

典型的蒸發式強制通風開迴路冷卻塔，可以透過凝結器的水循環排出工業冰水機中的廢熱
英國迪科特電站的自然通風濕式冷卻雙曲塔（英语：）
德國西發里亞的強制通風濕式冷卻塔（高34公尺）以及自然通風濕式冷卻塔（高122公尺）
德國德累斯顿的自然通風濕式冷卻塔，刻意使其顏色類似背景
冷卻塔（英語：）是將水蒸氣冷卻成較低溫的水，將系統的废热排到大气层的排熱裝置。冷卻塔可能用蒸發的方式釋放水蒸氣中的熱，將工作流體冷卻到接近湿球温度，也有一種是「閉迴路乾冷卻塔」（closed circuit dry cooling towers），只利用空氣將工作流體冷卻到接近乾球温度。
冷卻塔常見的應用包括冷卻許多工廠中的循環冷卻用水，這些工廠包括有煉油廠、石油化工产品及其他化學工廠、热力发电厂及核电厂。小型的冷卻水塔也用在大樓中的冷氣。冷卻塔可以依讓空氣進入塔中的方式來分類：主要的分類有自然对流及強制對流冷卻塔。
冷卻塔的大小依應用而不同，小的有可以放在大樓屋頂的冷卻水塔，大的則是大型的雙曲結構（英语：），高可以到200公尺，直徑則是100公尺，也有可能是長方形的結構，長80公尺，高40公尺。雙曲塔有用在核能發電廠的冷卻塔，也有用在一些火力發電廠，甚至是大型的化工廠或其他工廠。大多數的冷卻塔其實體積很小，例如在大樓樓頂，中央空調系統的冷卻水塔。
歷史

冷卻塔是在19世紀時開始使用，當時為了配合蒸汽机使用，需要對應的冷凝器。冷凝器會以各種方式將冷凝汽缸或渦輪機產生的蒸氣，冷卻凝結成較低溫的水。這可以減少背壓（英语：），減少蒸氣消耗量以及燃料的消耗，同時也可以提昇功率，並且使鍋爐的水可以循環使用。不過冷凝器需要充足的冷卻水供應，若沒有足夠的冷卻水，無法實現冷凝器。估計在2040至2069年時，陸上加工廠及發電廠所消耗的冷卻水會減少大部份火力發電廠的產生的電力。在船用蒸汽機（英语：）上冷卻水的來源不是問題，但在陸地上的系統就有許多的限制。
在二十世紀起，已針對沒有足夠水源的地區開發了幾種以蒸發方式冷卻水的方式，這些方式也可以用在水源供應可能不足的城市地區。若是有足夠可用土地的地區，可能會用冷卻池的方式冷卻，若是土地不足，可能就會用冷卻塔。
早期的冷卻塔會放在建築物的屋頂，或是獨立的建築物，其冷卻是用風扇進行風冷，或是用自然風冷進行冷卻。有一本1911年的美國工程教科書中曾提到一種設計是「圓柱形或長方體的輕形殼狀建築物，類似煙囪，但高度較短（六公尺到十三公尺），寬度寬很多。頂部是一組分配槽，要冷卻的水需要先泵到最上方的分配槽內，由分配槽流到冷卻塔中的木條或編織網上。」
雙曲形（英语：）冷卻塔是荷蘭工程師Frederik van Iterson和Gerard Kuypers在1918年的專利。第一個雙曲冷卻塔是在1918年建在荷蘭的海爾倫附近。英國的第一個雙曲冷卻塔是在1924年建在英國利物浦的李斯特發電塔（英语：），是要冷卻火力發電廠的冷卻水。
依用途分類 > 暖通空調（HVAC）

条目：HVAC
暖通空調（暖氣、通風及空氣調節，簡稱HVAC）的冷卻水塔是用來排除冰水主機的廢熱。水冷的冰水主機排熱溫度在湿球温度附近，而氣冷的冰水主機排熱溫度是在溫度較高的乾球温度，因此後者的平均反卡諾循環效率較低。若是氣溫較高的地區、大型辦公大樓、醫院或學校，其空調系統中一般會有一個或是多個冷卻水塔。空調用的冷卻水塔一般會比工業用的要小。暖通空調會用冷卻水塔配合水冷的冰水主機或是水冷的冷凝器。冷凍噸定義為移除12,000英熱單位每小時（3,500瓦特）的功率。, 但因為驅動冰水主機壓縮機需要額外的能量，在冷卻塔端的「等效冷凍噸」是移除15,000英熱單位每小時（4,400瓦特）的功率。若假設冰水主機性能係數（COP）為4.0（等效於EER 14），其「等效冷凍噸」定義為冷卻1,500英磅每小時（680每小時）的水，使其降10 °F (6 °C)，約等於15,000英熱單位每小時（4,400瓦特）。
若HVAC系統中有多個共用水泵管路的水源熱泵，也會使用冷卻水塔。在這類的系統中，只要熱泵運作在冷卻模式下，水環路內的循環水就會移除熱泵中冷凝器中的熱量，而冷卻水塔是冷卻水環路內的循環水，將熱量排到大氣中。相反的，若熱泵是在供暖模式下，冷凝器會抽取水環路中的熱量，排到需要加熱的位置。若熱泵主要是用在大樓供暖，一般會關閉冷卻水塔（並且將水排乾以避免因液體冷凍造成的設備損壞），此時會用其他方式加熱水環路，例如獨立锅炉。
依用途分類 > 工業冷卻塔

工業冷卻塔也會用在移除許多工業程序中的廢熱，例如機械加工的發熱或是加熱材料產生的熱。大型工業冷卻塔的主要用途是用來冷卻在水冷系統中的循環水，水冷系統可能是用在發電廠、煉油廠、石化廠、天然气製造廠、食品加工廠、半導體廠，或是其他的工業設備中，例如蒸餾塔的冷凝器中，結晶製程中的冷卻液等。若是典型 700 MW的燃煤火力發電廠（英语：），冷卻水的循環用量約為每小時71,600立方公尺，循環水需要的補水供應量約為5%（每小時3,600立方公尺）。
若相同規模的發電廠沒有冷卻塔，使用單流冷卻（once-through cooling）的水冷系統，需要的冷卻水量是每小時100,000立方公尺。大量的冷卻水若流入會造成每年殺死上百萬的鱼及幼体，因為這些生物會撞擊到進水口的魚屏（英语：）。而且冷卻系統也需要持續地將大量的水排入海洋、湖泊或河流，也就是取得冷卻水源的水體。冷卻系統會排出大量的熱水，會使河流或湖泊水溫上昇，進而影響生態系統，可能會殺死其他水中的生物（參見熱污染）或是造成其他不想要的物種或是入侵物種的繁殖（例如斑馬貽貝或藻類）。冷卻塔的廢熱會散失到空氣中，會透過風和空氣對流擴散到更廣的區域，其溫度影響也較小，不會像冷卻系統的廢熱水，對一區域的水域有較大的影響。蒸發的冷卻水無法在後續回收利用，只有表面冷卻的水可以回收使用。
有些在海邊的燃煤火力發電廠以及核电厂會用海水來單流冷卻，而離岸冷卻水的放流口也需要謹慎設計，以免造成環境問題。
煉油廠也有很大型的冷卻系統。典型每天處理四萬公噸原油的大型煉油廠，若用冷卻塔冷卻，其冷卻水需求是每小時80,000立方公尺。
世界上最高的冷卻塔是印度拉賈斯坦邦贾拉瓦尔卡里森德火力發電廠（英语：-{[[:en:[Kalisindh Thermal Power Station|[Kalisindh Thermal Power Station]]}-）中，二座202公尺的冷卻塔熱電站。
依興建方式的分類 > 封裝型

封裝型（Package type）冷卻塔是小型冷卻塔，在工廠先組裝好，可以直接用卡車運送。其降溫能力較低，只適用在散熱需求較低的應用，例如食品加工廠、紡織廠、部份的化工廠，汽車工廠以及像醫院、旅館、商場等建築物中。
封裝型冷卻塔常常裝設在住宅區內，或是住宅區附近，因此其噪音音量控制就會是比較重要的議題之一。
依興建方式的分類 > 現場架設的冷卻塔

像發電廠、鋼鐵加工廠、煉油廠或是石化廠的散熱需求較高，因此會使用現場架設的冷卻塔。其體積和散熱能力都比封裝型冷卻塔要高。
典型的現場架設的冷卻塔是拉擠成型（英语：）纖維強化塑膠（FRP）結構、FRP覆層（英语：）、鼓風冷卻的機械模組，以及擋水器（drift eliminator）。
熱交換方式

冷卻塔可以依传热方式分類：
濕式冷卻塔（wet cooling towers）：其運作的原理是蒸發冷卻（英语：）。蒸發流體（通常是水）也是工作流體。
閉路冷卻塔（closed circuit cooling towers）也稱為流體冷卻器（fluid coolers），會讓工作流體經由管路流進大型的熱交換器中，熱交換器外再噴灑清水並且用風扇通風。其傳熱性能類濕式冷卻塔，好處是工作流體不會暴露在環境中，也不會受到外界的污染。
乾型冷卻塔（dry cooling towers）是封閉管路的冷卻塔，工作流體會接到散热器內，由散热器的空氣產生的對流熱傳散熱，沒有用到流體的蒸發。
混合冷卻塔（hybrid cooling towers）是可以在乾式和濕式之間切換的封閉管路冷卻塔，可以在不同的氣候下使用，設法作到水和能量之間的節約達到平衡。
若是濕式冷卻塔（或開路冷卻塔），而且在空氣較乾燥的情形下，可以將冷卻水降溫到較室溫乾球温度更低的温度。因為有部份的水會蒸發，蒸發時需要的熱能是由冷卻水提供，因此冷卻水會降溫。水蒸發時需要吸收的熱能是每公斤420kJ。蒸發後會使冷卻水的溫度接近湿球温度，此溫度較乾球温度低，兩者的溫差視原來空氣的濕度而定。
為了提高散熱效果，會在冷卻塔中加入散熱材（fill），以增加水和空氣的接觸面積，以及接觸的時間。濺水散熱材（Splash fill）可以中斷水流，產生濺水。薄膜散熱材用薄膜材料（多半是聚氯乙烯）製成，放置在水流中。兩者都可以增加流體（水）和氣體（空氣）的接觸面積及接觸時間，以提昇散熱。
通風方式

依照冷卻塔的通風方式，可以將冷卻塔分為以下三種：
自然通風（Natural draft）：本身是高的煙囪，利用浮力通風。溫暖、濕潤的空氣其密度比外界較乾冷的空氣要低，因此自然會往上昇。在相同的壓力下，溫暖的濕空氣比乾空氣要輕。濕空氣的浮力會在塔中產生向上的氣流。
機械通風：利用風扇通風，使冷卻塔中產生氣流。
誘導通風（Induced draft）：冷卻塔的機械通風是在冷卻塔上方，由風扇將空氣由塔中排出。風扇讓濕熱的空氣排出塔外，此作法的排氣風速較大，進氣風速較小，比較不會有回流（recirculation，排出的熱空氣又從進氣端進入冷卻塔）的情形。這種風扇／鰭片設計稱為draw-through。
強制通風（Forced draft）：冷卻塔的機械通風是在冷卻塔下方，風扇在進氣口將空氣送入冷卻塔內，此作法的進氣風速較大，排氣風速較小。較小的排氣風速比較可能會造成回流的問題。而風扇在較低溫空氣的進氣端，在氣溫較低時風扇比較容易會受到結凍的影響。強制通風的另一個缺點是相較於誘導通風，強制通風需要比較大功率的風扇。強制通風的好處是可以在高靜壓（英语：）下運作。這種設計可以用在空氣較受限的場合，甚至是一些室內的應用中。這種風扇／鰭片設計稱為blow-through。
風扇輔助自然通風：主要還是靠自然通風，但再加上風扇的輔助氣流。
雙曲面是自然通風冷卻塔常見的設計方式，原因是結構強度以及材料的最小化。雙曲面也可以加速上昇的對流氣流，提昇冷卻效率。此建築常讓人聯想到核电厂，不過這是誤解，因為大型的火力發電廠也會用雙曲結構的冷卻塔。而且不是所有的核電廠都需要冷卻塔，核電廠也可能用湖水、河水或海水進行冷卻。
雙曲結構冷卻塔的熱效率最高可以到92%。
依空氣和水流的關係分類 > 橫流式

橫流（Crossflow）式冷卻塔是指氣流和水流垂直的冷卻塔設計（如圖左）。氣流由冷卻塔的一個或多個垂直面進入冷卻塔，吹到散熱材上，水流（和氣流垂直）會因重力沿著散熱材往下流。空氣持續流經散熱材，會越過水流進入開放的通風空間。最後會由風扇將空氣排到大氣中。
橫流式冷卻塔的布水器（distribution）或熱水盆（hot water basin）中會包括深的水盆，下方有洞或噴嘴，水盆在橫流式冷卻塔的上方。水會因為重力透過噴嘴均勻的分佈在散熱材上。
橫流式冷卻塔的優點：
因為用重力來讓水均勻分佈，可以使用較小的水泵，運行時需要的維護也比較少。
不需加壓噴霧，簡化了水流量的變化。
其初期成本以及長期成本都不高。
橫流式冷卻塔的缺點：
相較於逆流式的設計，橫流式冷卻塔比較會有結凍的問題。
在一些情形下，無法使用變化流量。
相較於逆流式的設計，橫流式冷卻塔的散熱材比較容易堆積灰塵，尤其是在塵土或砂石較多的環境。
依空氣和水流的關係分類 > 逆流式

逆流式（counterflow）冷卻塔的氣流方向和水流恰好相反。氣流會從散熱材下方進入冷卻塔，垂直往上吹。水會從上方透過加壓噴頭從冷卻塔上方往下噴灑，和氣流方向恰好相反。
逆流式冷卻塔的優點：
用加壓噴灑方式布水，比較不會有結凍的問題。
用噴灑方式布水，讓熱傳會比較有效率。
逆流式冷卻塔的缺點：
由於水泵的需求，初期成本以及長期成本都比較高。
不容易使用變化水流量，因為會受到噴嘴特徵的限制
散熱材下方到冷水盆的距離較長，因此一般而言會比較吵。
依空氣和水流的關係分類 > 共同的特點

兩種設計的共同特點：
水流和氣流的交互作用，讓溫度可以局部均衡，也讓水可以蒸發。
帶有飽和水蒸氣的空氣，會從冷卻塔的上方排出。
會設計集水盆（collection basin）或冷水盆（cold water basin）來收集並儲存和氣流交互作用後的冷氷。
橫流式和逆流式冷卻塔都可以用在自然對流以及機械對流的冷卻塔中。
濕式冷卻塔的質量平衡

以量化的觀點，濕式蒸發冷卻塔的質量平衡是淡水補充體積流率、蒸发損失、風損失、出汽率和濃縮倍數（concentration cycles）等操作變數所控制。
在旁邊的圖中，從tower basin抽到的水是流經工廠的製程冷卻器以及表面冷凝器的冷卻水。冷水會從熱的、需要冷卻或是冷凝的製程蒸氣中吸熱，吸收的熱會使冷卻水（C）加溫。溫水會回到冷卻塔的上方，再往下滴入下方塔內的填充材料中。在水滴下來的過程中，會和經由自然通風或因風扇強制通風而上昇的室溫空氣接觸。接觸會使得一部份的水因為風而損失（windage drift loss，W），也有一些水會蒸发（E）。蒸發水需要吸熱，會使其他的水降溫，可以繼續冷卻循環。不過水蒸發後會留下其中溶解的盐，因此會使得循環水的鹽濃度提高。為了避免循環水中鹽的濃度過高，需要將部份的水排出（D），另外再補充淡水（M），以補償蒸發、風損以及排出的水。
以下是流率以及濃度的單位：
| --- | --- |
M: = 需補充淡水率，單位是m3/h
C: = 單位時間循環水量，單位是m3/h
D: = 排水率，單位是m3/h
E: = 蒸發率，單位是m3/h
W: = 水風損損失率，單位是m3/h
X: = 濃度，單位是ppmw）（針對完全可溶的鹽，一般是氯化鈉）
XM: = 補充水（M）氯化物的濃度，單位是ppmw
XC: = 循環水（C）氯化物的濃度，單位是ppmw
Cycles: = 濃縮倍數= XC / XM（無因次量）
ppmw: = 重量的百萬分之一
整個系統的水平衡可得：
蒸發水（E）中沒有鹽，因此氯化物的平衡如下：
因此
用簡化的冷卻塔熱平衡式：
| --- | --- |
where::  
HV: = 水蒸發的潛熱，2260 kJ / kg
ΔT: = 從塔頂到塔底的溫度差，單位°C
cp: = 水的比熱，4.184 kJ / (kg \cdot °C)
風損（W）是因為氣流而減少的水量。若沒有製造商的數據，大型的工業冷卻塔，可以假設如下：
濕式冷卻塔的質量平衡 > 濃縮倍數

濃縮倍數表示循環水中溶解礦物質的累積程度。一般會用排放冷卻水來控制這些礦物質的生成。
補充水的化學特性（包括溶解礦物質的量），其變化範圍很廣。若是從表面水體（湖水、河水）取得的補充水，比較容易腐蝕金屬，若是由地下水（例如水井）取得的補充水，礦物質較高，比較容易有水垢的問題。若增加水中礦物質的量，比較不容易腐蝕管路，不過可能會有水垢。
當濃縮倍數增加時，水中溶解的礦物質可能會超過其溶解度，因而沉淀礦物質固體，會因此而結垢，也會造成冷卻塔或是换热器的問題。循環水的溫度、管路以及熱交換器的表面都會決定循環水的礦物質是否會沈澱，以及在何處沈澱。專業的工業水處理（英语：）顧問可以評估冷卻塔的工作條件以及補充水量，並且建議適當的濃縮倍數。使用水處理化合物、進行硬水软化、PH值調整等預處理等技術，都會影響濃縮倍數的允許範圍。
冷卻塔的濃縮倍數多半是在3到7之間，美國許多的供水是使用井水，其溶解礦物質較多。另外，紐約最大的供水系統是用雨水，其溶解礦物質很低，因此其濃縮倍數可以到7，甚至可以超過7。
因為濃縮倍數高表示補充水可以較少，節水措施一般會著重在提高濃縮倍數。若在飲用水稀缺的地區，冷卻水使用高度處理的循環水，可以減少在飲用水上的使用。
維護

冷卻塔的冷水盤和表面需清潔，去除可見的塵土和碎屑，並且去肉眼可見的生物薄膜[來源請求]。
需維持冷卻塔及熱水管中的消毒劑以及其他化學物的含量，並且持續監控。
需要定期用浸片（英语：）針對水質（特別是好氧菌）進行檢查，因為其他的生物可能會產生營養物質，讓軍團菌可以存活[來源請求]。
維護 > 水處理

参见：工業水處理
在大型的工業冷卻系統中，除了處理循環水以減少水垢外，循環水也需要經過過濾，以去除雜質，也會加入殺生物劑和除藻劑（英语：），以避免這些生物的滋長，進而影響水的連續流動。在一些特定條件下，冷卻水中可能會生成由細菌、真菌或藻類形成的生物薄膜，若這類生物迅速生長，會降低冷卻塔的熱傳效率。利用氯或是其他的化學物質，可以減少或是預防生物薄膜的生成。工業上常見的作法是用二種的殺生物劑，例如一種是氧化型的，另一個是非氧化型，二種殺生物劑可以截長補短，以確保有較廣的防護範圍。大部份的情形，會持續使用少量的氧化型殺生物劑，再週期性的加入大量的非氧化型殺生物劑[來源請求]。
冷卻水會因為排水、氣損及蒸發而散失。因此會預備補充水以維持水量，其目的是讓機械及設備可以安全穩定運轉。
維護 > 水處理 > 军团病

更多：军团病和軍團菌屬
冷卻塔使用殺生物劑的另一個原因是避免軍團菌屬細菌的生長，特別是會造成军团病（退伍軍人症）的菌種，嗜肺军团菌（），或是鳥型結核分枝桿菌（英语：）。軍團菌屬細菌會造成军团病，此疾病可以透過空氣中的懸浮粒子傳播，因此吸入含有病菌液滴的空氣即可能感染。軍團菌屬細菌的常見來源包括開放循環蒸發的冷卻水系統，家用熱水系統、噴泉，或是其他公用給水系統。自然的來源可能包括淡水池或是溪流。
法國研究者指出在法國加来海峡省的石化廠冷卻塔中，其中的冷卻水含有軍團菌屬細菌，細菌可以透過空氣傳播6（3.7英里）的距離。曾經爆發感染，86人經實驗室檢驗，判斷確診，其中有21人死亡。
風損（Drift或windage）是指冷卻塔排出，在空氣中以液滴形式散失的水份。風損消除器可以讓風損維持在循環水流量的0.001–0.005%。標準的風損消除器會讓氣流有多方向的變化，避免液滴從冷卻塔排出。設計良好，而且適合冷卻塔的風損消除器可以大幅降低風損，也可以降低軍團菌屬細菌暴露或是水處理化學藥暴露的風險。每六個月需要檢查風損消除器，確定其中沒有縫隙，以避免污物自由流動。
美国疾病控制与预防中心（CDC）不建議醫療機構定期針對軍團菌屬細菌進行檢查。是否要針對軍團菌屬細菌定期進行微生物監控，仍有爭議，因為有軍團菌屬細菌不代表會產生疾病。針對已知會傳播軍團菌屬細菌的設備，美国疾病控制与预防中心建議進行積極的消毒措施，但不建議對細菌進行定期的微生物檢測。不過若醫院中的病患在特殊的條件（例如造血干细胞移植中心、器官移植中心）容易受到軍團菌屬細菌感染而患病甚至死亡，需考慮對飲用水進行定期的監測。另外，在軍團菌屬暴發後，衛生官員同意有必要監控以來識別感染源，並且評估殺生物劑或是其他預防措施的效果[與來源不符]。
研究指出冷卻塔中有40%至60%含有軍團菌屬細菌。
產生的霧

在特定的環境條件下，會看到水蒸氣的氣流從冷卻塔的排氣口排出，可能會誤認為是火災產生的煙。若室外空氣的水蒸氣已飽和或接近飽和，冷卻塔又增加空氣中的水氣，會排出帶有水液滴及飽和水蒸氣的空氣，即為霧。此現象一般會發生在濕冷的天氣，不過在許多氣候下都很少見。和冷卻塔有關的雲和霧其特點是其均質性，就像其他人造的雲一樣（例如飛機雲及船跡（英语：））。
若是降低排放飽和空氣的相對濕度，可以避免此一情形。因此，在混合式冷卻塔中，會將排放飽和空氣和較熱、濕度較低的空氣混合。會在風損消除器的上方導入一些空氣，使其在熱交換器中流動。相對濕度較低的乾空氣在進入塔內後，會因為加熱而讓相對濕度進一步降低。排出的混合氣體相對濕度較低，也不會形成肉眼可見的霧。
排放鹽類及其他物質的污染

若在海邊（或靠近海邊），用海水作為補充水的濕式冷卻塔，冷卻塔排放的水液滴中會含有6%的氯化鈉，會散播在附近的陸地上。鈉鹽在附近農地上的沈積，可能會將會將土壤變為鹽化鈉質土或盐碱地，並且增加地下水以及表面水的鈉吸著比（英语：）。在沒有國家級污染控制標準的地區，或是沒有採取措施來降低濕式冷卻塔風損的地區，若使用海水作為補充水，其鹽分沉積的問題會更嚴重。
若使用淡水補充水，不會有排放鹽類的問題，可是會有其他問題。冷卻塔的風損水液滴中，可能會有直徑小於10微米（µm）的可吸入懸浮粒子。10微米以上的懸浮粒子會在鼻子和喉嚨中被纖毛和粘液過濾，但較小的粒子（PM10）會進入支氣管以及肺部，因而形成健康問題。大小小於2.5 µm（PM2.5）的粒子會進入肺部的氣體交換區域。非常小的粒子（小於100奈米）會經由肺部進入體內循環，影響其他器官。雖用淡水補充水的總粒子排放會少很多，但其中PM10和PM2.5的比例會比以海水為補充水時要多很多。這是淡水為補充水的風損鹽份（小於2,000 ppm）較用海水時（60,000 ppm）要少。
用作排氣煙囪

有些現代的發電廠有配置煙氣脫硫設備，例如Großkrotzenburg發電廠（英语：）和羅斯托克發電廠，也會用冷卻塔當成排氣煙囪，因此可以節省獨立煙囪結構的費用。若發電廠沒有煙氣淨化設備，煙氣和水可以會反應產生酸，因此會出現腐蝕的問題。
有時自然通風的冷卻塔會用結構鋼來代替鋼筋凝混凝土（RCC）來建造，多半是在自然通風冷卻塔的建造時間超過其他設備建造時間時，或是當時的土壤強度不足，無法承載結構鋼和混凝土結構的重量，也有可能因為混凝土價格昂貴，為了成本考量，因此用結構鋼來製作冷卻塔。
火災危害

若冷卻塔中的部份材料（或全部材料）有可燃物質，可能會助長內部火災的擴散。因為冷卻塔內部的高表面體積比（英语：），再加上自然通風或強制通風的影響，其火勢會相當的強。其損害會相當嚴重，需要更換冷卻塔內的所有元件。因此有些製作規模或標準會要求可燃的冷卻塔需加裝自動灑水系統。若冷卻塔沒有運作（例如正在興建中，或因維修原因沒有運作），內部的火災可能會蔓延，甚至在冷卻塔有運作時，針對誘導通風的系統，可能會因為部份區域相對來說較乾，而可能產生火災。
低溫環境下的處理

有些冷卻塔（例如較小型的大樓空調系統）為了避免結凍造成的損害，會在冬季關機、將水排空並且防凍。
在冬季時，有些持續運作的冷卻塔會使流出的水溫度在4 °C（39 °F）。針對寒冷的天氣，會使用Basin加熱器等防凍的對策。在運作中的冷卻塔在天氣非常寒冷時也可能會誤動作。一般來說，結凍會先出現在冷卻塔的中央，在熱負載較小，或是沒有熱負載時出現。嚴重的結凍會讓水變成冰，其體積膨脹，因此會增加結構上的受力，可能會造成結構受損或是倒塌。
為了避免結凍，可以採取以下的措施：
在寒冷的天氣中，不建議使用水量調節的旁路（by-pass）系統。此時需要有變速馬達的控制可變性、雙速馬達、或是雙速馬達多芯冷卻塔[來源請求]。
不要在沒有監控的情形下運作冷卻塔。若無人看守，需要加裝感測器及遠端的警報器以監控運作情形。
不要在沒有水壓的情形下運作冷卻塔。可以用讓冷卻塔中的水維持在凝固點以上。加熱管是電阻性的發熱元件，可以裝在水管上以避免結凍。
讓水的流量可以超過塔內的填充料。
控制或減少氣流，以維持水溫在凝固點以上[來源請求]。
結構穩定性

非常大的冷卻塔很容易因風力而受損，過去也曾發生過大型結構的失效。英國西约克郡的渡橋發電站（英语：）在1965年11月1日，因為85 mph（137 km/h）強風造成的振動，造成三座冷卻塔結構失效（英语：）而倒塌。此結構的設計是可以承受較高的風速，但冷卻塔的形狀導致西風漏斗狀的繞著塔旋轉，形成渦旋。八座冷卻塔中有三座倒塌，另外五座也嚴重受損。後來八座冷卻塔都已重建，而且有強化，可以承受惡劣的天候。後來也有修改建築法規，其中包括改善結構支撐，以及為了確認冷卻塔的結構和組態，需進行风洞測試[來源請求]。
相關條目

建筑工程
火力發電廠
暖通空調
机械工程
核電廠
發電廠
水冷
水塔
退伍軍人症
東池袋

| 東池袋 |
| --- | --- |
陽光城60
坐标：35°43′53″N 139°43′16″E﻿ / ﻿35.7315°N 139.72107°E﻿ / 35.7315; 139.72107
國家:  日本
都道府縣:  東京都
特別區:  豐島區
面积
 • 总计: 0.935 平方公里（0.361 平方英里）
人口（2014年（平成26年）7月1日）
 • 總計: 19,140人
 • 密度: 20,471人/平方公里（53,019人/平方英里）
时区: JST（UTC+9）
郵遞區號: 170-0013　
電話區號: 03
車輛號牌: 練馬
東池袋（日语：／ Higashi-ikebukuro */?）是東京都豐島區的地名。現行行政地名為東池袋一丁目至東池袋五丁目。
地理

位於池袋站東口北側，是日本繁華街池袋的中心。町域位於JR山手線環內，北至國道254號（春日通，川越街道），南至Green大通（舊稱：市電通），北臨上池袋、北大塚，東接南大塚、文京區大塚，南通南池袋，西連西池袋。豐島區役所（日语：）與陽光城、60階通（日语：）、陽光通（日语：）等餐飲店與商業設施聚集。近南池袋的地區有許多寺社，呈現與繁華池袋不同的寧靜氛圍。全域為向神田川傾斜的高地，是良好的住宅區。此外也有各種學校、大學入駐池袋站東口。但西武百貨店本店與池袋巴而可、東口地下街的池袋購物園區（日语：）（ISP）的所在地為南池袋。都電軌道的都心側部分地區鄰近文京區大塚護國寺。
地理 > 黑市舊址的餐飲街

東池袋一丁目有人世橫町、光町通（ひかり町通り）、榮町通、美久仁小路（みくにこうじ）等四個著名餐飲街。由於保留戰後黑市獨特的氛圍，吸引許多民眾朝聖，然而在21世紀後，前二者已消失。後二者因無連鎖店與昭和懷舊（日语：）的氛圍頗具人氣。
地理 > 造幣局周邊

池袋站南側驚嚇陸橋（日语：）附近在過去有條流入神田川的小溪。舊大藏省造幣局曾利用此地的水運鑄造貨幣。
地理 > WE ROAD

連接池袋站東口與西口的行人專用道路雜司谷隧道（日语：）（通稱：WE ROAD、ウイ・ロード）的出入口位於東池袋。
地理 > 乙女路

条目：乙女路
陽光城60西側的乙女路聚集許多販售動畫商品與同人誌等「少女系」商店，有「腐女聖地」之稱。
地理 > Rise City池袋

Green大通旁的文化設施Rise City池袋（日语：）在2007年（平成19年）完成，內有豐島區立中央圖書館（日语：）。
地理 > 國內最大家電激戰區

池袋站東口有多間家電量販店BIC CAMERA。BIC CAMERA依其市場規模與站前位置確立其領導地位，但2007年7月13日，日本國內最大家電量販店山田電機都市型店鋪「LABI池袋」（現LABI1池袋Mobile Dream館）開幕，雙方開始展開價格戰。2009年（平成21年）10月30日，山田電機「LABI1日本總本店池袋」開幕，雙方競爭白熱化。BIC CAMERA為了與山田電機對抗也對舊店進行更新，開設第一間暢貨中心「BIC CAMERA OUTLET」。池袋站東口的家電量販店展開激烈的價格競爭，成為日本國內最大的家電激戰區，家電市場價格因此也被稱作「池袋價格」。「池袋價格」也在電視節目的介紹下成為話題。
歷史

江戶時代屬豐嶋郡池袋村與雜司谷村一部分。
歷史 > 東池袋地區再開發計畫

「東池袋四丁目地區再開發地區計畫」與「東池袋四丁目地區地區計畫」針對東池袋四丁目與南池袋二丁目一部分進行都市更新。
歷史 > 地名由來

因位於池袋站東側而得名。原來大半屬北豐島郡雜司谷村，與池袋村關係薄弱。過去雜司谷如同其名，是被雜木林覆蓋的土地。其中，現在的東池袋與南池袋一帶在江戶時代成為旗本三千石中西公拜領地，因而稱為「中西之森」。明治時代，根津嘉一郎（日语：）收購土地，稱「根津山」。「根津山」是指現在豊島岡女子学園中学校・高等学校（日语：）的一座小山丘，也作為周邊一帶的地名。
歷史 > 沿革

1878年（明治11年）7月22日－郡區町村編制法（日语：）施行，池袋村、雜司谷村屬北豐島郡。
1889年（明治22年）5月1日－町村制施行，成立北豐島郡巢鴨村（日语：）。此地屬大字池袋、巢鴨、雜司谷。
1918年（大正7年）7月20日－巢鴨村施行町制，為北豐島郡西巢鴨町（日语：）。
1932年（昭和7年）10月1日－西巢鴨町編入東京市，屬豐島區池袋一～二丁目、西巢鴨一～二丁目、雜司谷町。
這段期間多次地名變更。
1966年（昭和41年）11月1日－實施住居表示（日语：），池袋東一丁目大半、池袋東一部分、西巢鴨一丁目全部、西巢鴨二丁目一部分、日出町一～二丁目北半部成立東池袋。
歷史 > 町名變遷

| 實施後 | 實施年月日 | 實施前（各町名一部分） |
| --- | --- | --- |
| 東池袋一丁目 | 1966年11月1日 | 池袋東一丁目 |
| 東池袋二丁目 | 1966年11月1日 | 池袋東一丁目，西巢鴨二丁目 |
| 東池袋三丁目 | 1966年11月1日 | 池袋東一丁目，西巢鴨一丁目，西巢鴨二丁目 |
| 東池袋四丁目 | 1966年11月1日 | 池袋東一丁目，池袋東三丁目，西巢鴨一丁目，西巢鴨二丁目，日出町一丁目，日出町二丁目 |
| 東池袋五丁目 | 1966年11月1日 | 西巢鴨一丁目，西巢鴨二丁目，日出町一丁目，日出町二丁目 |
交通 > 鐵道

池袋站（東口）
JR線（山手線、埼京線、湘南新宿線、成田快線）
東京地下鐵（丸之內線、有樂町線、副都心線）
西武池袋線、東武東上線
東池袋站、東池袋四丁目停留場
東京地下鐵有樂町線、都電荒川線
向原停留所
都電荒川線
交通 > 巴士

池袋站東口巴士站有部分屬南池袋。
池袋站東口（三越裏）、陽光城（國際興業巴士 （日语 ： ） ）
光02系統 - 往光丘站
赤51、赤97系統 - 往赤羽站西口
池55系統 - 往小茂根五丁目
池袋站東口、池袋站東口（三越前）、豐島區役所 （日语 ： ） 前（都營巴士）
王40甲系統 - 往西新井站
深夜02系統 - 往豐島五丁目團地
王55系統 - 往新田一丁目
草63、草64系統 - 往淺草雷門
池袋站東口、東池袋一丁目、東池袋四丁目（陽光城前）（都營巴士）
都02乙系統 - 往一橋
都02乙折返系統 - 往東京巨蛋城
池袋站東口、六又陸橋、東池袋二丁目、東池袋三丁目（都營巴士）
上60系統 - 往上野公園
西武巴士（池袋站東口）
新潟線 - 往萬代城市巴士中心（日语：）（始發）
上越線 - 往直江津（伊藤洋華堂前）（行經池袋站東口）
富山線 - 往富山站前（行經池袋站東口）
高岡冰見線 - 往冰見（冰見營業所）（行經池袋站東口）
金澤線 - 往金澤站前（⑤乘車處）（行經池袋站東口）
長野線 - 往柳原（始發）
軽井澤、佐久、上田、小諸線 -  往御代田站前（始發）、往臼田（佐久總合醫院（日语：））（始發）、往上田營業所（始發）、往別所溫泉（日语：）（始發）、往小諸站前（始發）
鳥羽線 - 往鳥羽巴士中心（行經池袋站東口）
南紀勝浦線 - 往勝浦溫泉（行經池袋站東口）
南紀白濱線 - 往新湯崎（行經池袋站東口）
國際興業巴士 （日语 ： ） （池袋站東口）
天狼星號（日语：） - 往七戶十和田站（行經八戶LAPIA（日语：）巴士總站、十和田市站）
DREAM盛岡 (らくちん)號（日语：） - 往盛岡巴士中心（日语：）
其他（池袋站東口）
宇和島線 - 往宇和島巴士中心（西武高原巴士（日语：））
前橋、高崎線 - 往高崎巴士中心（日语：）（日本中央巴士（日语：））
觀光巴士（哈多巴士）
東京空港交通（太陽城王子大飯店）
利木津巴士 - 往羽田機場、往成田機場
交通 > 道路

首都高速5號池袋線（東池袋出入口）
國道254號（春日通、川越街道）
東京都道435號音羽池袋線（Green大通）
東京都道305號芝新宿王子線（明治通）
坂下通
雜司谷隧道（日语：）（通稱：WE ROAD、ウイ・ロード） - 連繫東西池袋的連絡通路
池袋大橋（日语：）
陽光通（日语：）（一丁目）
60階通（日语：）（一丁目）
乙女路（三丁目）
教育 > 小學校

區立朋有小學校
教育 > 中學校

私立豊島岡女子學園中學校（日语：）（一丁目）
教育 > 高校

私立豊島岡女子學園高等學校（日语：）（一丁目）
教育 > 大學

帝京平成大學（日语：）（本部、二丁目）
東京福祉大學（本部、四丁目）
教育 > 專門學校

大原情報企業專門學校（一丁目）
東京電子專門學校（日语：）（三丁目）
東京福祉保育專門學校（四丁目）
設施 > 東池袋一丁目

池袋站（東口連結一丁目，車站站體在南池袋、西池袋）
豐島區役所（日语：）
豐島公會堂（日语：）
池袋保健所
池袋い～すと（捐血室）
池袋ぷらっと（捐血室）
池袋站前公園
中池袋公園
池袋P'PARCO（淘兒唱片（5、6F）、石橋樂器（7F）、Murasaki Sports（日语：）（8F）等）
BIC CAMERA
池袋本店、池袋本店電腦館、池袋東口相機館、OUTLET池袋東口店、BIC PHOTO
山田電機
LABI1 日本總本店池袋
LABI1池袋 Mobile Dream館
東急手創館池袋店
ROUND ONE（日语：）池袋店
安利美特池袋本店
銀行
三菱東京UFJ銀行池袋支店
瑞穗銀行池袋支店
瑞穗信託銀行池袋支店
三井住友信託銀行池袋東口支店
東京之星銀行池袋支店
常陽銀行（日语：）池袋支店
東京信用金庫（日语：）本店
巢鴨信用金庫（日语：）東池袋支店
設施 > 東池袋二丁目

區民廣場朋有
豐島區立東池袋第一保育園（日语：）
豐島區立東池袋第二保育園
八千代銀行（日语：）東池袋支店
設施 > 東池袋三丁目

池袋公共職業安定所（日语：）（HELLO WORK池袋）
豐島消防署（日语：）
豐島郵便局 （日语 ： ）
郵貯銀行豐島店
陽光城
護照中心（東京都旅券課 池袋分室）
太陽城王子大飯店
首都高速5號池袋線東池袋出入口
陽光60內郵便局
AMLUX（日语：）
豐島汽車駕訓學校
東池袋公園
東池袋中央公園（日语：）
NTT集團相關設施
NTT東日本（日语：）池袋支店
DoCoMo Service（日语：）本社
NTT-ME（日语：）本社
第四銀行（日语：）池袋支店
設施 > 東池袋四丁目

造幣局東京支局
豐島區立總合體育場
日出町公園
日出町第二公園
Rise City池袋（日语：）
陽光西友店
FamilyMart陽光南店
設施 > 東池袋五丁目

東池袋郵便局
城北信用金庫（日语：）東池袋支店
Foodexpress（日语：）新大塚店
東拳拳擊館東京拳鬥會（日语：）
備註

↑  住民基本台帳による年齢別人口（平成26年7月1日現在）  的存檔，存档日期2014-12-08.
↑  「女性のアキバ「乙女ロード」…池袋に専門店集結【秘密の花園】」　産経新聞　2005年7月17日配信記事等
↑  1967年（昭和42年）1月19日、自治省告示第13号「住居表示が実施された件」
相關條目

池袋
外部連結

豐島區官方網站 （页面存档备份，存于）
東京都豐島區町會連合會
|  论 编 豐島區的町名 |
| --- | --- |
巢鴨（日语：）地域: 駒込 | 巢鴨 | 北大塚（1丁目） | 南大塚（1・2丁目）
西巢鴨（日语：）地域: 池袋 | 池袋本町 | 上池袋 | 北大塚（2・3丁目） | 西池袋（1・3・4丁目） | 西巢鴨 | 東池袋 | 南大塚（3丁目） | 南池袋（1丁目） | 目白（4丁目）
高田（日语：）地域: 雜司谷 | 高田 | 西池袋（2丁目） | 南池袋（2-4丁目） | 目白（1-3丁目）
長崎（日语：）地域: 要町 | 千川 | 高松 | 千早 | 長崎 | 西池袋（4丁目） | 南長崎 | 目白（4・5丁目）
Owl Tower（4丁目）
小行星1047

| 发现 |
| --- | --- |
發現者: 卡尔·威廉·雷睦斯
發現地: 海德堡
發現日期: 1924年11月17日
編號
其它名稱: 1924 TE/ 1932 BP / 1941 YG / 1947 NC / 1950 JF / 1974 HU2 / A916 HB
小行星分類: 主带小行星
軌道參數
曆元 2456400.5 (2013年4月18日更新)
遠日點: 2.672206199266304 AU（399,756,357.482 km）
近日點: 1.80876882123733 AU（270,587,964.246 km）
半長軸: 2.240487510251817 AU（335,172,160.864 km）
離心率: 0.192689621
軌道週期: 1224.93267 日 3.35儒略年
軌道傾角: 5.664939470179449
升交點黃經: 78.30779131079855
近日點參數: 299.953809739596
物理特徵
絕對星等(H): 11.97
 
小行星1047（英語：）是一颗围绕太阳公转的小行星。1924年11月17日，卡尔·威廉·雷睦斯在海德堡发现了此天体。
这颗小行星的绝对星等为11.97等。
葫芦树

：此条目页的主题不是或。
| 葫芦树 |
| --- | --- |


科学分类 
界：: 植物界 Plantae
演化支：:  Tracheophyta
演化支：: 被子植物 Angiosperms
演化支：: 真双子叶植物 Eudicots
演化支：: 菊类植物 Asterids
目：: 唇形目 Lamiales
科：: 紫葳科 Bignoniaceae
属：: 炮弹果属 Crescentia
种：: 葫芦树 C. cujete
二名法
Crescentia cujete L.

成熟的铁西瓜
葫芦树（学名：）又名蒲瓜樹、瓠瓜木、炮彈樹，为紫葳科炮弹果属的乔木植物，其果实为鐵西瓜、炮彈果。虽然称为葫芦树，但与葫芦的区别不小，后者是葫芦目葫芦科葫芦属一年生的草质藤本植物。
葫芦树原產于中美洲、南美洲、現今已引入台湾地區以及中国大陸的广东、福建等地種植而才有了分布，目前已由人工引种栽培。高6-12米，果实大，球形，直径达50公分，外壳坚硬，掏空后可作碗、杯及盛小容器。果肉带白色，种子扁，深褐色。花5瓣，浅绿色，有紫色条纹，合拢成漏斗状。一年中任何时间均能开花结果。枝条长，向外水平伸展，几乎不再生出小枝。叶常绿，长约5-15公分，披针形，基部渐细。
别名

炮弹果（中国种子植物科属辞典），红椤（海南），葫芦树（广州），鐵西瓜，蒲瓜樹。
市谷左内町

| 市谷左內町 |
| --- | --- |
町
左內坂
坐标：35°41′39″N 139°44′01″E﻿ / ﻿35.69425°N 139.733622°E﻿ / 35.69425; 139.733622
國家:  日本
都道府縣:  東京都
特別區:  新宿區
人口（2010年（平成22年）8月1日）
 • 總計: 473人
时区: JST（UTC+9）
郵遞區號: 162-0846
電話區號: 03
車輛號牌: 練馬
市谷左內町（日语：／ Ichigaya-sanaichō */?）是東京都新宿區的町名。未實施住居表示。2013年8月1日為止的人口有473人。郵遞區號為162-0846。
地理

位於新宿區東部。北接納戶町、市谷鷹匠町、市谷長延寺町、市谷砂土原町一丁目，東鄰市谷田町一丁目，南連市谷八幡町、市谷本村町，西通市谷加賀町。市谷左內町在市谷站西側。町域西南部有個左內坂，左內坂面對市谷本村町防衛省的後門，稱為「左內門」。
歷史

1990年代中期起，大日本印刷為了擴展業務，周邊住宅區逐漸改建為相關設施。
歷史 > 地名由來

地名來自於此地名主島田左內。
交通

東京地下鐵南北線市谷站在町內設有出入口。
設施

江上料理學院 - 江上トミ在1955年（昭和30年）開設的料理學校。
大日本印刷C&I大樓
遊技會館
正派邦樂會館
長泰寺
備註

↑  『角川日本地名大辞典 13　東京都』、角川書店、1991年再版、P871
↑  .   [2013-08-09]. （原始内容存档于2014-08-19）.
外部連結

新宿區役所 （页面存档备份，存于）
|  论 编 新宿區町名 |
| --- | --- |
四谷地域（日语：）: 愛住町 | 荒木町 | 霞丘町 | 四谷坂町 | 左門町 | 三榮町 | 信濃町 | 須賀町 | 大京町 | 內藤町 | 舟町 | 四谷本鹽町 | 南元町 | 四谷 | 若葉 | 歌舞伎町* | 新宿*
牛込地域: 赤城下町 | 赤城元町 | 揚場町 | 市谷加賀町 | 市谷甲良町 | 市谷砂土原町 | 市谷左內町 | 市谷台町 | 市谷鷹匠町 | 市谷田町 | 市谷長延寺町 | 市谷仲之町 | 市谷八幡町 | 市谷船河原町 | 市谷本村町 | 市谷藥王寺町 | 市谷柳町 | 市谷山伏町 | 岩戶町 | 榎町 | 改代町 | 神樂河岸 | 神樂坂 | 片町 | 河田町 | 喜久井町 | 北町 | 北山伏町 | 細工町 | 下宮比町 | 白銀町 | 新小川町 | 水道町 | 住吉町 | 簞笥町 | 築地町 | 津久戶町 | 筑土八幡町 | 天神町 | 富久町 | 中里町 | 中町 | 納戶町 | 西五軒町 | 二十騎町 | 馬場下町 | 拂方町 | 原町 | 東榎町 | 東五軒町 | 袋町 | 辯天町 | 南榎町 | 南町 | 南山伏町 | 山吹町 | 矢來町 | 橫寺町 | 若松町 | 若宮町 | 早稻田町 | 早稻田鶴卷町 | 早稻田南町 | 戶山* | 西早稻田* | 余丁町*
淀橋地域（日语：）: 大久保 | 上落合 | 北新宿 | 下落合 | 高田馬場 | 戶塚町 | 中井 | 中落合 | 西落合 | 西新宿 | 百人町 | 歌舞伎町* | 新宿* | 戶山* | 西早稻田* | 余丁町*
* 部分地區
机场南站 (济南地铁)

机场南站是济南轨道交通3号线的地铁车站，是其北侧终点站，位于中华人民共和国山东省济南市历城区临港街道济南遥墙国际机场T1航站楼西侧停车场地下，2024年11月22日投入运营。
运营

车站首末班车时间为每日6:00至22:00。每日22:00以后，推出“大站快车”服务，开行4列由机场南站发往龙洞站方向的列车，沿途在济南东站、王舍人站、八涧堡站、丁家庄站、奥体中心站、龙洞站6个车站停站。本站和济南东站乘客可进站乘车，其他车站只下不上。发车时间分别为22:15、22:30、22:50、23:10。
出入口

车站共设置2个出入口。
| 編號 | 指示 |  |
| --- | --- | --- |
|    | 遥墙机场T1航站楼西侧 |  |
|   | 遥墙机场P1停车场内 |  |
註： 設有
出入口 > 临近地点

济南遥墙国际机场T1航站楼
参考资料

↑  .
劉家聰

| 劉家聰> 男演员 |
| --- | --- |
英文名: Martin Lau Ka Chung
昵称: Martin、家聰、
别名: 劉子葱
国籍:  中华人民共和国（香港）
籍贯: 廣東東莞
出生:  (1978-03-24) 1978年3月24日（46歲）  英屬香港
职业: 歌手、演員、模特兒
教育程度: 北京清華大學研究課程
母校: 天主教伍華小學 將軍澳官立中學 港澳信義會慕德中學 北京清華大學
配偶: 已婚
儿女: 女兒：劉紅昕（Yannis）（2007年出生）
音乐类型: 兒歌
活跃年代: 1996年至今
经纪公司: 無綫電視（1997年至2007年；2019年至今） 亞洲電視（2008年至2016年）
劉家聰（英語：，前藝名：劉子葱，英語：，1978年3月24日—），香港藝人、前有線電視主持，亞洲電視藝員，現為無綫電視藝員。他是參加無綫電視電視製作專業訓練中心第九期藝員訓練班而入行的。曾為無綫電視兒童節目至Net小人類和放學ICU主持之一。另外，他亦有參演電視劇，但多為小角色。
經歷

身高六呎二吋的劉家聰入行前，曾贏出模特兒大賽，又曾為Armani、DKNY等名牌行騷。
2008年，他轉投亞洲電視。
2011年，他於《亞姐睇樓》節目中首次以藝名劉子葱出現。
2015年12月，他獲邀重返亞洲電視為《我們這一班》擔任主持。
2016年4月2日，亞洲電視的免費電視牌照到期後加盟香港有線電視主持娛樂新聞節目。
2019年1月，重返無綫電視及加入醫療輔助隊成為新界東顧問四級長官「二級助理聯絡主任」 。