福岛第一核电站事故反应堆详细状况
总汇

由日本原子力產業協會（）提供數據。
| 反應堆狀況（5月18日12:00） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輸出功率 (兆瓦) | 460 | 784 | 784 | 784 | 784 | 1100 |
| 反應堆類型 | BWR-3 | BWR-4 | BWR-4 | BWR-4 | BWR-4 | BWR-5 |
| 地震時狀態 | 工作中⇒自動停機 | 工作中⇒自動停機 | 工作中⇒自動停機 | 定期檢修中 | 定期檢修中 | 定期檢修中 |
| 爐心燃料完整性（裝填燃料數） | 大部分受損註4（400件） | 受損35%註1（548件） | 受損30%註1（548件） | 無燃料（已轉送乏燃料池） | 正常（548件） | 正常（764件） |
| 反應堆壓力容器完整性 | 應該受損 | 未知 | 未知 | 安全 | 安全 | 安全 |
| 容器完整性 | 應該受損 | 應該受損 | 安全（推測） | 安全 | 安全 | 安全 |
| 核心冷卻系統 1 (/RHR) 需接入交流電源的冷卻系統（以注入大量淡水冷卻） | 無法工作 | 無法工作 | 無法工作 | 不需要 | 能夠工作 | 能夠工作 |
| 核心冷卻系統 2 (/MUWC) 無需交流電源的冷卻系统（基于熱交換的冷卻） | 無法工作 | 無法工作 | 無法工作 | 不需要 | 運行中(冷關機) | 運行中(冷關機) |
| 反應堆廠房 | 嚴重受損（氫氣爆炸） | 部分敞開 | 嚴重受損（氫氣爆炸） | 嚴重受損（氫氣爆炸） | 開洞預防氫氣累積 | 開洞預防氫氣累積 |
| 壓力容器水位 | 低於燃料棒底端 | 燃料棒露出（部分乃至全部） | 燃料棒露出（部分乃至全部） | 安全 | 安全 | 安全 |
| 壓力容器的壓力/溫度 | 壓力：逐步增加中；溫度：增加後略為降低 | 未知/穩定 | 未知/增加中 | 安全 | 安全 | 安全 |
| 圍阻體壓力 | 增加後略有下降 | 穩定 | 穩定 | 安全 | 安全 | 安全 |
| 向燃料棒注水 | 進行中（改用純水） | 進行中（改用純水） | 進行中（改用純水） | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 向圍阻體注水 | 注水直到填滿圍阻體（4/27開始） | 注水直到填滿圍阻體（預定） | 注水直到填滿圍阻體（預定） | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
| 釋放壓力 | 暫時停止 | 暫時停止 | 暫時停止 | 不需要 | 不需要 | 不需要  |
| 乏燃料儲存池（儲存數） | 不明（292件） | 不明（587件） | 可能受損（514件） | 應該受損註3（1331件） | 正常（946件） | 正常（876件） |
| 乏燃料儲存池冷卻系统 | 注水中（純水） | 注水中（改用純水） | 注水中（改用純水） | 注水中（改用純水），3/15發生氫氣爆炸 | 機能已回復 | 機能已回復 |
| 中央控制室居留、操作性 | 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢复） | 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢复） | 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢复） | 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢复） | 完好   | 完好   |
環境汙染：核電廠狀態: 福島第一核電廠正門43微西弗/小時（5月12日11時30分）  事務本館南邊396微西弗/小时，西門15微西弗/小時（5月16日00時00分）   核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所污染（3月26日）  二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過1000毫西弗之輻射（3月27日）   福島第一核電廠周圍土壤在三月21、22、25、28日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3月28日）  渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3月30日）  核電廠附近海水中檢測出超標4,385倍的碘-131（3月31日）  超過1000毫西弗/小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4月2日）  東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4月4日）  超標750萬倍的碘-131從4月2日發現之受汙染海水中測出。（4月5日）  在投入硬化劑後，4月2日所發現之滲水情形已經確認停止（4月6日）  為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從4月4日開始陸續排放至海中， 東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之25%（4月4日）  具放射性且比平均值高100-1000倍的碘和銫在距離核電廠15-20公里、15-20公尺深的海床抽驗出來。（5月4日） 
環境汙染：對人類的影響: 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3月22日）  福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3月21日）及輸入（3月23日）  福島和鄰近地區之牛奶和農產品中检测出超过食品卫生法暂定规定的放射性汙染（3月26日）  包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所污染（3月21日至3月27日）  4月4日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4月5日）  日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4月5日）
緊急撤離命令: 3月11日21時23分：半徑3公里內居民應撤離，半徑10公里內居民應待於屋中  3月12日05時44分：半徑10公里內居民應撤離  3月12日18時25分：半徑20公里內居民應撤離  3月15日11時00分：半徑20至30公里內居民應待於屋中  3月25日11時30分：半徑20至30公里內居民應考慮撤離  4月11日：年輻射量在20毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備  4月22日：半徑20公里內被列為禁區，無故進入會被檢控(預計2012年縮小為3km)  ※日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週 達到50毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年20毫西弗之輻射量。
| 國際核事件分級 | 日本核工業安全局評估福島第一核電站的第一至三機組為等級7 註2 從福島第一核電站放出的放射性汙染已達到被列為7級的水平。釋放到環境中總汙染量已經是車諾比核事故的十分之一。  在第一、二、三發電機進行灌救的臨時水泵已改用純水灌救核心部分  由於運水車不足，清除1~3號機的受汙染之汙水的進度緩慢（3月30日）  NISA表示，二、三號機核心可能已經破裂，造成受汙染空氣外洩（3月30日）  東電開始對一號反應爐灌入氮氣，以減低氫氣爆炸之可能性（4月6日）  根據測量數據顯示，一號反應爐核心部分的壓力已經連續數日（幾乎）沒有上升，懷疑應該是核心破裂所致。相同的測試也會在第二、三反應爐進行。 | 日本核工業安全局評估福島第一核電站的第一至三機組為等級7 註2 從福島第一核電站放出的放射性汙染已達到被列為7級的水平。釋放到環境中總汙染量已經是車諾比核事故的十分之一。  在第一、二、三發電機進行灌救的臨時水泵已改用純水灌救核心部分  由於運水車不足，清除1~3號機的受汙染之汙水的進度緩慢（3月30日）  NISA表示，二、三號機核心可能已經破裂，造成受汙染空氣外洩（3月30日）  東電開始對一號反應爐灌入氮氣，以減低氫氣爆炸之可能性（4月6日）  根據測量數據顯示，一號反應爐核心部分的壓力已經連續數日（幾乎）沒有上升，懷疑應該是核心破裂所致。相同的測試也會在第二、三反應爐進行。 | 日本核工業安全局評估福島第一核電站的第一至三機組為等級7 註2 從福島第一核電站放出的放射性汙染已達到被列為7級的水平。釋放到環境中總汙染量已經是車諾比核事故的十分之一。  在第一、二、三發電機進行灌救的臨時水泵已改用純水灌救核心部分  由於運水車不足，清除1~3號機的受汙染之汙水的進度緩慢（3月30日）  NISA表示，二、三號機核心可能已經破裂，造成受汙染空氣外洩（3月30日）  東電開始對一號反應爐灌入氮氣，以減低氫氣爆炸之可能性（4月6日）  根據測量數據顯示，一號反應爐核心部分的壓力已經連續數日（幾乎）沒有上升，懷疑應該是核心破裂所致。相同的測試也會在第二、三反應爐進行。 | 日本核工業安全局評估福島第一核電站的第一至三機組為等級3 註2 | （無） | （無） |
註解: 註1東京電力公司於4月27日修正的估計值  註2更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的5級調為7級  註3根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。  註4東京電力公司於5月15日宣布1號機組核心的初步評估。