Soğutma grubu
Buhar sıkıştırmalı soğutucu teknolojisi

Buhar sıkıştırmalı soğutucu genellikle dört tip kompresörden birini kullanır: Pistonlu sıkıştırma, kaydırmalı sıkıştırma, vidalı sıkıştırma ve santrifüjlü sıkıştırma
Bu kompresörlerin hepsi elektrik motoru, buhar veya gaz türbini tarafından çalıştırılabilen mekanik makinelerdir. Yarı hermetik veya hermetik yapılandırmada elektrik motorları kullanmak, elektrik motorları yakıt beslemesi veya egzoz havalandırması gerektirmeden soğutucu tarafından etkili ve kolaylıkla soğutulabildiğinden ve motor soğutucu içinde çalışabildiğinden dolayı mil contalarına gerek olmadığından kompresörleri çalıştırmanın en yaygın yöntemidir. Bu ise bakımı, sızıntıları, işletme maliyetlerini ve duruş süresini azaltır, ancak bazen açık kompresörler de kullanılır.
Soğutma, buhar sıkıştırma da denen ters Rankine çevrimi yoluyla yapılır. Buharlaştırıcı soğutma ısı atımıyla, performans katsayıları (COP) genelde 4,0 veya üzerinde olup çok yüksektir.
Mevcut buhar sıkıştırmalı soğutucu teknolojisi, buhar sıkıştırma denen "ters Rankine" çevrimine dayanır.
Lütfen soğutucu sisteminin temel bileşenlerini ana hatlarıyla gösteren yandaki şemaya bakınız.
Soğutucunun temel bileşenleri:
Soğutma kompresörü esasen soğutucu gazın pompasıdır. Kompresörün kapasitesi ve dolayısıyla soğutucu soğutma kapasitesi kilovat giriş (kW), beygir gücü girişi (HP) veya hacimsel akış (m3/h, ft3/h) olarak ölçülür.
Soğutucunun gaz sıkıştırma mekanizması, kompresörler arasında farklıdır ve herbirinin kendine özgü uygulaması vardır. Çoğu soğutma kompresörü, pistonlu, kaydırmalı, vidalı veya santrifüjlüdür. Bunlar elektrik motoru, buhar türbini veya gaz türbini ile tahrik edilebilir. Kompresörlerin entegre veya açık tahrikli motoru olabilir. Bu ise başka mekanik bağlantıya imkan verir. Kompresörler ayrıca hermetik (kaynaklı kapalı) veya yarı hermetik (birbirine cıvatalanmış) olabilir.
Son yıllarda, değişken hızlı tahrik (VSD) teknolojisinin kullanılması buhar sıkıştırmalı soğutucuların verimliliğini artırmıştır. İlk VSD, 1970'lerin sonlarında santrifüjlü kompresör soğutucularına uygulanmış ve enerji maliyeti arttıkça da standart uygulama olmuştur. Artık, VSD'ler döner vidalı ve kaydırma teknolojili kompresörlere de uygulanmaktadır.
Yoğuşturucular hava soğutmalı, sıvı soğutmalı veya buharlaştırıcı tip olabilir. Yoğuşturucu, ısının soğutucu gazdan suya veya havaya geçmesine izin veren ısı eşanjörüdür. Hava soğutmalı yoğuşturucular bakır borulardan (soğutucu akışı için) ve alüminyum kanatlardan (hava akışı için) üretilir. Her yoğuşturucunun farklı malzeme maliyeti ve verimi vardır.
Buharlaştırıcı soğutmalı tip yoğuşturucularda, performans katsayıları (COP) çok yüksektir; tipik olarak 4,0 veya üstüdür. Hava soğutmalı yoğuşturucular dışarıda çalıştırılır ve genellikle elektrikli fanlar kullanılarak yoğuşturucudan geçen dış ortamdaki hava akımı ile soğutulur. Su veya sıvı soğutmalı yoğuşturucular genellikle soğutma kulesi tarafından soğutulan su ile soğutulur.
Genleşme cihazı (Termal genleşme valfi (TEV)) veya soğutucu ölçüm cihazı (RMD), sıvı soğutucu akışını kısıtlayarak soğutucunun bir kısmını buharlaştıran basınç düşümüne neden olur. Bu buharlaşma ise yakındaki sıvı soğutucudan ısıyı emer. RMD, buharlaştırıcının hemen önüne yerleştirilir, böylece buharlaştırıcıdaki soğuk gaz buharlaştırıcıdaki sudan ısıyı emebilir. Buharlaştırıcı çıkış tarafında, RMD'nin soğutucu akışını soğutucu tasarım gereksinimine göre düzenlemesine olanak tanıyan bir RMD sensörü vardır.
Buharlaştırıcılar plaka tipi veya gövde ve boru tipi olabilir. Buharlaştırıcı, ısı enerjisinin su akışından soğutucu gaza geçmesine izin veren bir ısı eşanjörüdür. Kalan sıvının gaza dönüşmesi sırasında, soğutucu sıcaklığı değiştirmeden büyük miktarda ısı emebilir.
Orta büyüklükte ticari bir binanın çatısındaki hava soğutmalı yoğuşturuculu sıvı (glikol bazlı) soğutucu
Sıvı soğutmalı soğutucunun bileşenlerini gösteren diyagram
Santrifüjlü soğutucunun açık kovan ve borulu ısı eşanjörünün görünüşü. Gaz halindeki soğutucu, kovan içinde dolaşan suyla ısı alışverişinde bulunan borulardan (arkada görülebilir) geçer.