Tehlikeli ortamlarda elektrikli ekipmanlar
Koruma türü

Belirli bir durumda güvenliği sağlamak için, ekipman üretim yöntemine ve farklı durumlar için uygunluğa göre koruma seviyesi kategorilerine yerleştirilir. Kategori 1 en yüksek güvenlik seviyesi ve Kategori 3 en düşük düzeydir. Birçok koruma türü olmasına rağmen, birkaç tane ayrıntılıdır
|  | Ex Code | Açıklama | Standart | yer | kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alev geçirmez | d | Ekipman yapısı, bir iç patlamaya dayanabilecek ve dişli bağlantı parçaları veya işlenmiş flanşlar tarafından oluşturulan labirent gibi alev boşlukları aracılığıyla dış basıncın rahatlatılmasını sağlayacak şekildedir. Kaçan (sıcak) gazlar, çıkış yolu boyunca muhafazanın dışına ulaştıklarında, dışarının tutuşma kaynağı olmayacak, potansiyel olarak tutuşabilir ortamın yeterince soğumasını sağlamalıdır.      </br> Cihazın aleve dayanıklı boşlukları vardır (maks. 0.006 "(150   µ m) propan / etilen, 0.004 "(100   µ m) asetilen / hidrojen )  | IEC / EN 60079-1 | Gaz grubu ve sıc. sınıf doğru | Motorlar, aydınlatma, bağlantı kutuları, elektronik |
| Artan Güvenlik | e | Ekipman çok sağlam ve bileşenler yüksek kalitede üretiliyor      </br> | IEC / EN 60079-7 | Bölge 2 veya Bölge 1 | Motorlar, aydınlatma, bağlantı kutuları |
| Yağ Dolgulu | Ö | Ekipman bileşenleri tamamen yağa batırılmıştır | IEC / EN 60079-6 | Bölge 2 veya Bölge 1 | şalt |
| Kum / Toz / Kuvars Dolgulu | q | Ekipman bileşenleri tamamen Kum, toz veya kuvars tabakası ile kaplıdır | IEC / EN 60079-5 | Bölge 2 veya Bölge 1 | Elektronik, telefonlar, bobinler |
| kapsüllü | m | Ekipmanın ekipman bileşenleri genellikle reçine tipi bir malzemeyle kaplanır | IEC / EN 60079-18 | Bölge 1 (Ex mb) veya Bölge 0 (Ex ma) | Elektronik (ısı yok) |
| Basınçlı / arındırmalı | p | Ekipman hava veya inert bir gaz ile çevredeki atmosfere göre pozitif bir basınca basınçlandırılır, böylece çevredeki tutuşabilir atmosfer aparatın enerjili kısımlarıyla temas edemez. Aşırı basınç izlenir, korunur ve kontrol edilir. | IEC / EN 60079-2 | Bölge 1 (px veya py) veya bölge 2 (pz) | Analizörler, motorlar, kontrol kutuları, bilgisayarlar |
| Doğal olarak güvenli | ben | Bu ekipmandaki herhangi bir yay veya kıvılcım, bir buharı tutuşturmak için yeterli enerjiye (ısı) sahip değildir      </br> Ekipman, IP54 ile sağlanan HERHANGİ BİR muhafazaya monte edilebilir. </br> Sertifikasyona yardımcı olmak için bir 'Zener Bariyer', opto-izolatör veya galvanik ünite kullanılabilir. </br> Enstrümantasyon için özel bir standart, Fieldbus Kendinden Güvenli Konsept (FISCO) (bölge 0, 1 veya 2) için gereksinimleri tanımlayan IEC / EN 60079-27'dir.  | IEC / EN 60079-25      </br> IEC / EN 60079-11      </br> IEC / EN60079-27 | 'ia': Bölge 0 ve      </br> 'ib': Bölge 1      </br> 'ic: bölge 2 | Enstrümantasyon, ölçüm, kontrol |
| Teşvik Edici Olmayan | n | Ekipman, teşvik edici veya kıvılcım çıkarmaz.      </br> Enstrümantasyon için özel bir standart, Fieldbus Incendive Concept (FNICO) (bölge 2) için gereksinimleri açıklayan IEC / EN 60079-27'dir.  | IEC / EN 60079-15      </br> IEC / EN 60079-27 | Bölge 2 | Motorlar, aydınlatma, bağlantı kutuları, elektronik ekipman |
| Özel Koruma | s | Tanımı gereği özel olan bu yöntemin kendine özgü kuralları yoktur. Gerçekte, kullanımda gerekli güvenlik derecesine sahip olduğu gösterilebilen herhangi bir yöntemdir. Ex s korumasına sahip çok erken ekipman kapsülleme ile tasarlandı ve şimdi IEC 60079-18 [Ex m] 'ye dahil edildi. Örn, IEC 60079-0'da referans verilen bir kodlamadır. EPL ve ATEX Kategorisinin doğrudan kullanımı “s” işareti için bir alternatiftir. IEC standardı EN 60079-33 herkese açık hale getirildi ve yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor, böylece Ex-s'ler için normal Ex sertifikası da mümkün olacak | IEC / EN 60079-33 | Bölge İmalatçı Belgelerine bağlı olarak. | Sertifikasyonun belirttiği gibi |
Koruma türleri EPL'ye bağlı birkaç alt sınıfa ayrılır: ma ve mb, px, py ve pz, ia, ib ve ic. Alt bölümler, aynı anda birden fazla bağımsız bileşen hatasını dikkate alarak en katı güvenlik gereksinimlerine sahiptir.