stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Tehlikeli ortamlarda elektrikli ekipmanlar

Bu kontrol lambası, ortamdaki  yanıcı gazlar veya tozla çevrili olduğunda patlamaya yol açmayacak şekilde yapılmıştır.
Elektrik mühendisliğinde, tehlikeli yerler (bazen HazLoc olarak kısaltılır, Haz · Lōk diye telaffuz edilir), yanıcı gazlardan, buhar üreten yanıcı (bütün alanları kapsayarak 'tutuşma noktası 100'e kadar ile 100 ve üzerindeki tüm değerler; Flammable / Combustible) sıvılardan, yanıcı tozlardan veya yanıcı maddelerden oluşabilecek yangın veya patlama tehlikelerinin meydana gelebileceği yerler olarak adlandırılır. Bir diğer tanımı da havada patlayıcı veya tutuşabilir karışımlar oluşturabilecek yeterli miktarlarda bulunan lifler (yani ortamda bulunabilecek pamuk vs gibi yanıcı maddeler). Böylesi sınıflandırılmış yerlere monte edilmesi gereken elektrikli ekipmanların, kontaklarının  veya ekipmanın yüksek yüzey sıcaklığının patlamaya sebebiyet vermesini önlemek için özel dizaynlar yapılmalıdır ve test edilmelidir.
Kömür madenlerinde sinyal veya ışıklandırma için elektrikli cihazlar kullanılmaya başlanmasıyla ve bu elektrikli aletlerin çalıştırılmasıyla yanıcı gaz ve tozlardan kaynaklı patlamalar da meydana gelmeye başladı. Enerji veya termal etkiler nedeniyle patlamaların elektrikle başlamasını önleyecek ve elektrikli aygıtların özelliklerini belirleyecek teknik standartlar geliştirilmiştir. Birkaç fiziksel koruma yöntemi kullanılır. Cihaz, içine yanıcı gaz veya toz girmesini önleyecek şekilde tasarlanabilir. Cihaz, dahili oluşabilecek herhangi bir yanma gazını hapsedecek ve soğutabilecek kadar güçlü olabilir. Veya elektrikli cihazlar, belirli bir tehlikeli gazı tutuşturacak kadar güçlü bir kıvılcım veya yeterince yüksek sıcaklık üretemeyecekleri şekilde tasarlanabilir. Bu tür motorları entegre etmek, ekipmanların, tesislerin ve çalışanların korunmasını ve makinelerin hasar görmemesini sağlayabilir.
Tarih

Kömür madenlerine elektrik enerjisinin girmesinden kısa bir süre sonra, aydınlatma, sinyaller veya motorlar gibi elektrikli ekipmanlarla ölümcül patlamaların başlatılabileceği keşfedildi. Madenlerde yangın nemi veya metan birikimi tehlikesi, elektrik kömürü verildiği zaman askıya alınmış kömür tozu tehlikesi ile iyi biliniyordu. En az iİngiltere'deki iki maden ocağı patlaması bir elektrikli zil sinyal sisteminden kaynaklanmıştır. Bu sistemde, bir sapmanın uzunluğu boyunca iki çıplak tel çalıştırıldı ve yüzeye işaret etmek isteyen herhangi bir madenci, tellere geçici olarak birbirine temas edecek veya telleri metal bir aletle köprüleyecektir. Sinyal zili bobinlerinin endüktansı, temas eden metal yüzeylerle temasların kopmasıyla birleştiğinde, metanı ateşleyebilecek ve bir patlamaya neden olabilecek kıvılcımlar ile sonuçlanmıştır.
Rafineri veya kimyasal tesis gibi endüstriyel bir tesiste, büyük miktarlarda yanıcı sıvı ve gazların kullanılması sızıntı riski oluşturur. Bazı durumlarda gaz, tutuşabilir buhar veya toz her zaman veya uzun süre ortamda bulunabilirler. Diğer alanlarda tehlikeli bir yanıcı madde konsantrasyonu yalnızca proses dalgalanmaları, bakım periyotları arasında ekipman bozulması veya bir olay sırasında olacaktır. Rafineriler ve kimyasal tesisler daha sonra bölümler veya bölgeler olarak bilinen gaz, buhar veya tozun salınması riski olan alanlara ayrılır.
Bu tehlikeli alanların tipini ve büyüklüğünü belirleme sürecine alan sınıflandırması denir. Tehlikenin derecesinin değerlendirilmesi ile ilgili talimatlar, patlayıcı gaz veya toz ortamları için sırasıyla Ulusal Yangın Koruma Birliği tarafından yayınlanan NFPA 497 veya NFPA 499 standartlarında veya Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından yayınlanan RP 500 ve RP 505 standartlarında ve IEC 60079'da verilmiştir. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından sırasıyla patlayıcı gaz veya toz ortamları için yayınlanan -10-1 veya IEC 60079-10-2 standartları.
Bölge veya Zone sınıflandırma sistemleri

Ulusal Yangından Korunma Derneği tarafından yayınlanan Ulusal Elektrik Yasası (NEC), NFPA 70, alan sınıflandırması ve kurulum ilkelerini tanımlamaktadır. NEC Bölümü ve Bölge sınıflandırma sistemlerinin ilkeleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde uygulanmaktadır.
Özellikle, Madde 500 NEC Bölümü sınıflandırma sistemini açıklarken, 505 ve 506 Madde NEC Zone sınıflandırma sistemini açıklamaktadır. NEC Zone sınıflandırma sistemi, çok uluslu şirketlere IEC sınıflandırma sistemi ile uyumlu hale getirilebilecek bir sistem sağlamak ve böylece yönetimin karmaşıklığını azaltmak için oluşturulmuştur.
Kanada, alan sınıflandırması ve kurulum prensiplerini tanımlayan Kanada Elektrik Kanunu ile benzer bir sisteme sahiptir. İki olası sınıflandırma Kanada Standartlar Birliği (CSA) C22.1 Kanada Elektrik Yasası (CEC) Bölüm 18 (Bölgeler) ve Ek J (Bölümler) 'de tanımlanmıştır.
Bölge veya Zone sınıflandırma sistemleri > Patlayıcı gaz alanı sınıflandırmaları

Tipik gaz tehlikeleri hidrokarbon bileşiklerinden kaynaklanır, ancak hidrojen ve amonyak yanıcı olan yaygın endüstriyel gazlardır.
Bölge veya Zone sınıflandırma sistemleri > Patlayıcı toz alanı sınıflandırmaları

Havada bulunan yanıcı tozlar patlayabilir. Bir İngiliz standardına göre eski bir alan sınıflandırma sistemi, bölgeleri belirlemek için bir harf sistemi kullandı. Bu, İngiltere'de Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Ortamlar Yönetmeliği 2002 olarak uygulanan 1999/92 / EU yönergesinde belirtildiği gibi bir Avrupa sayısal sistemi ile değiştirildi.
Bu tehlikeli konumların sınırları ve kapsamı yetkili bir kişi tarafından belirlenmelidir. Bölünmeler veya bölgeler işaretlenmiş olarak fabrikadan hazırlanmış bir şantiye planı olmalıdır.
NEC:
Sınıf II, Bölüm 1 ile sınıflandırılmış alanlar
Normal çalışma koşullarında tutuşabilir yanıcı toz konsantrasyonlarının her zaman veya bir miktar mevcut olabileceği bir alan.
Amerika dışında:
Sıcaklık sınıflandırması

Bir diğer önemli husus, elektrikli ekipmanın sıcaklık sınıflandırmasıdır. Yüzey sıcaklığı veya elektrikli ekipmanın tehlikeli atmosfere maruz kalabilecek herhangi bir parçası, ekipmanın kullanılmasının düşünüldüğü alandaki belirli gaz veya buharın kendiliğinden tutuşma sıcaklığının% 80'ini geçmediği test edilmelidir.
Elektrikli ekipman etiketindeki sıcaklık sınıflandırması aşağıdakilerden biri olacaktır
(Santigrat derece olarak ):
| ABD °C | ABD °C | Uluslararası      </br> (IEC) °C | Almanya °C      </br> Sürekli - Kısa Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 - 450 | T3A - 180 | T1 - 450 | G1: 360-400 |
| T2 - 300 | T3B - 165 | T2 - 300 | G2: 240-270 |
| T2A - 280 | T3C - 160 | T3 - 200 | G3: 160-180 |
| T2B - 260 | T4 - 135 | T4 - 135 | G4: 110-125 |
| T2C - 230 | T4A - 120 | T5 - 100 | G5: 80-90 |
| T2D - 215 | T5 - 100 | T6 - 85 |  |
| T3 - 200 | T6 - 85 |  |  |
Yukarıdaki tablo bize, T3 sıcaklık sınıflandırmasına sahip bir elektrikli ekipman parçasının yüzey sıcaklığının 200'ün üzerine çıkmayacağını söyler   °C.
Sıcaklık sınıflandırması > Kendiliğinden tutuşma sıcaklıkları

Bir sıvının, gazın veya buharın kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, maddenin kıvılcım veya alev gibi herhangi bir dış ısı kaynağı olmadan tutuşacağı atmosferik basınçtaki en düşük sıcaklıktır. Bu, endüstri ve teknoloji uygulamaları için sıcaklık sınıfının sınıflandırılması için kullanılır. Belirlenen kesin sıcaklık değeri laboratuvar test koşullarına ve cihazına bağlıdır. Ortak maddeler için bu tür sıcaklıklar:
| Gaz | Sıcaklık |
| --- | --- |
Metan: 580   °C
Hidrojen: 560   °C
Propan: 493   °C
Etilen: 425   °C
Asetilen: 305   °C
neft: 290   °C
Karbon disülfid: 102   °C
Yüksek basınçlı buhar borusunun yüzeyi, bazı yakıt / hava karışımlarının kendiliğinden tutuşma sıcaklığının üzerinde olabilir.
Sıcaklık sınıflandırması > Kendiliğinden tutuşma sıcaklıkları (toz)

Bir tozun kendiliğinden tutuşma sıcaklığı genellikle buharların ve gazlarınkinden daha yüksektir. Ortak malzemelere örnekler:
| Madde | Sıcaklık |
| --- | --- |
Şeker: 460   °C
Odun: 340   °C
Un: 340   °C
Tane: 300   °C
Çay: 300   °C
Koruma türü > Çoklu koruma

EEx dereceli ekipmanların birçoğu, aparatın farklı bileşenlerinde birden fazla koruma yöntemi kullanacaktır. Bunlar daha sonra ayrı ayrı yöntemlerin her biri ile etiketlenecektir. Örneğin, EEx'de 'etiketli bir prizde EEx' e 'için bir kutu ve EEx' d 'için yapılmış anahtarlar olabilir.
Ekipman koruma seviyesi

Son yıllarda çeşitli koruma türleri için Ekipman Koruma Seviyesi (EPL) de belirtilmiştir. Gerekli Koruma seviyesi, aşağıda açıklanan bölgelerde kullanım amacına bağlıdır:
| grup | Eski risk | bölge | EPL | Minimum koruma türü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I (maden) | enerjik |  | Ma |  |

| II (gaz) | patlayıcı atmosfer> 1000 saat / yıl | 0 | ga | ia, ma |
| II (gaz) | 10 ila 1000 saat / yıl arasında patlayıcı atmosfer | 1 | Gb | ib, mb, px, py, d, e, o, q, s |
| II (gaz) | 1 ila 10 saat / yıl arasında patlayıcı atmosfer | 2 | Gc | n, ic, pz |
| III (toz) | patlayıcı yüzey> 1000 saat / yıl | 20 | da | ia |
| III (toz) | 10 ila 1000 saat / yıl arasında patlayıcı yüzey | 21 | Db | ib |
| III (toz) | 1 ila 10 saat / yıl arasında patlayıcı yüzey | 22 | dc | ic |
Ekipman kategorisi

Ekipman kategorisi, ekipman tarafından sunulan koruma seviyesini gösterir.
Kategori 1 ekipmanları Zone 0, Zone 1 veya Zone2 alanlarında kullanılabilir.
Kategori 2 ekipmanları Zone 1 veya Zone 2 alanlarında kullanılabilir.
Kategori 3 ekipmanları yalnızca Zone 2 alanlarında kullanılabilir.
Etiketleme

Tehlikeli alanlarda kullanımı onaylanmış tüm ekipman, uygulanan koruma türünü ve seviyesini göstermek için etiketlenmelidir.
Etiketleme > Avrupa

Avrupa'da etiket, onaylayan kuruluşun (Onaylanmış Kuruluş) CE işaretini ve kod numarasını göstermelidir. CE işareti, Ex işareti (yunan harfleri epsilon chi ile sarı dolu altıgen), ardından Grup, Kategori ve eğer grup II ekipmanı, gazlar (G) veya toz (D) ile ilgili gösterge ile tamamlanır. Örneğin: Ex II 1 G (Patlamaya karşı korumalı, Grup 2, Kategori 1, Gaz) Kullanılan belirli koruma türü veya türleri işaretlenir.
Örn. IIC T4. (Tip ia, Grup 2C gazları, Sıcaklık sınıfı 4).
Ex nA II T3 X (Tip n, kıvılcım çıkarmayan, Grup 2 gazlar, Sıcaklık sınıfı 3, özel koşullar geçerlidir).
Tehlikeli alan için endüstriyel elektrikli ekipman, gaz tehlikeleri için IEC 6007924 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. standardının ve toz tehlikeleri için IEC 61241'in24 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. uygun parçalarına uygun olmalıdır ve bazı durumlarda bu standardı karşıladığı24 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. onaylanmalıdır. Çoğu Avrupa ülkesinde bağımsız test merkezleri (Onaylanmış Kuruluşlar olarak bilinir) kurulur ve bunların herhangi birinden alınan bir sertifika AB genelinde kabul edilmektedir. Birleşik Krallık'ta ise DTI standardların takibini ve bakımını yapmak için atanmıştır ve bu birim Birleşik Krallık'ta Sira ve Baseefa'nın en iyi bilinen Onaylanmış Kuruluşların bir listesini atar ve saklar.
Avustralya ve Yeni Zelanda aynı IEC 60079 standartlarını kullanmaktadır (AS / NZS 60079 olarak kabul edilmiştir), ancak CE işareti gerekli değildir.
Kuzey Amerika'da, ekipmanın belirli tehlikeli alana uygunluğu bir Ulusal Olarak Tanınan Test Laboratuvarı tarafından test edilmelidir. Bu tür enstitüler, örneğin UL, MET4 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., FM, CSA veya Intertek'tir (ETL).
Etiket her zaman sınıfı, bölümü listeler, grup ve sıcaklık kodunu da listeleyebilir. Etiketin hemen yanında da listeleme ajansının işareti olan bir etiket daha bulunur.
Bazı üreticiler tehlikeli alanlarda teknik literatürlerinde "uygunluk" veya "yapılabilirlik"  olduğunu iddia ederler, ancak gerçekte bu firmalar bir test kurumunun sertifikasından yoksundur ve bu nedenle AHJ (Yetkili Otorite )  elektrik tesisatının / sisteminin çalışmasına izn vermez.
Bölüm 1 alanlarındaki tüm ekipmanların bir onay etiketi olmalıdır, ancak sert metalik boru gibi bazı malzemelerin Cl./Div.1 uygunluğunu ve NEC'deki onaylı kurulum yöntemi olarak listelenmelerini gösteren özel bir etiketi yoktur. izin. Bölüm 2 alanlarındaki bazı ekipmanlarda, normalde ark bileşenleri içermeyen standart 3 fazlı endüksiyon motorları gibi belirli bir etiket gerekmez.
Markalamaya ayrıca üreticinin adı veya ticari markası ve adresi, cihaz tipi, adı ve seri numarası, üretim yılı ve özel kullanım koşulları da eklenmelidir. NEMA koruma sınıfı veya IP kodu da belirtilebilir, ancak genellikle Sınıflandırılmış Alan uygunluğundan bağımsızdır.
Konuyla ilgili yayınlar

Alan McMillan, Tehlikeli Alanlarda Elektrik Tesisatı, Butterworth-Heineman 1998, 0-7506-3768-4
Peter Schram Tehlikeli Yerlerde Elektrik Tesisatı, Jones ve Bartlett, 1997, 0-87765-423-9
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için Uygulayıcı El Kitabı EEMUA, Mühendislik Ekipman ve Malzemeleri Kullanıcıları Derneği, 2017, 978-0-85931-222-6
Kansas'taki bu tahıl asansöründe bir toz patlaması 1998'de beş işçinin vefat etmesine neden olmuştur.
Patlayıcı ortamlar için ATEX sertifikalı elektrikli ekipman işareti.
Ugljevik Enerji Santrali

| Ugljevik Enerji Santrali |
| --- | --- |


Resmi ismi: Термоелектрана "Угљевик"
Ülke:  Bosna-Hersek
Yer: Ugljevik
Koordinatlar: 44°40′55″K 18°58′2″D﻿ / ﻿44.68194°K 18.96722°D﻿ / 44.68194; 18.96722
Durumu: İşlevsel
Yapım başlangıcı: 1976
İşletme tarihi: 1985
Sahip(ler): Elektroprivreda Republike Srpske
İşletmeci(ler): Rudnik i termoelektrana Ugljevik
Termik santral
Ana yakıt: Kömür
 
Elektrik santrali
İşlevsel üniteler: 1 X 300 MW LMZ Electrosila Končar
Termal kapasite: 300 MW
 
Ugljevik Enerji SantraliBosna Hersek'deki konumu
Ugljevik Enerji Santrali (Sırpça: Термоелектрана "Угљевик"), Bosna-Hersek'in Ugljevik kentinde bulunan yakıtı kömür olan bir elektrik santralidir. Elektroprivreda Republike Srpske'nin ortaklığıyla enerji santrali Rudnik i termoelektrana Ugljevik'e aittir ve Rudnik i termoelektrana Ugljevik tarafından işletilmektedir. RiTE Ugljevik, entegre bir kömür madenciliği ve enerji üretim şirketidir.
Tarihçe

Ugljevik kentinde 1899 yılından beri kömür madenciliği yapılmaktadır. Kömür yakıtlı elektrik santralinin inşası 1976'da başladı ve ilk ve tek ünite 1985'te işletmeye alındı. Aynı zamanda, eski Ugljevik kömür madeni kapatıldı, yeni Bogutovo Selo madeni açıldı ve entegre bir kömür madenciliği ve enerji şirketi RiTE Ugljevik kuruldu.
İkinci birimin inşaatına 1985 yılında başlandı ancak Bosna Savaşı yüzünden duruldu. Savaş sırasında santral Nisan 1992'den Kasım 1995'e kadar kapalı kaldı ancak tesisler ve ekipman üretime devam edileceği beklentisiyle korundu.
2010 yılında, santral kapsamlı tamirat ve yenileme çalışmalarından geçirildi. Elektrik santrali, tüm Batı Balkan bölgesinin önemli bir kirlilik kaynağı olmaya devam etmektedir.
Açıklama

Ugljevik Enerji Santrali, Sırp Cumhuriyeti'ndeki en büyük elektrik santrallerinden biridir. Gücü 300 MW olan kombine ısı ve enerji üretim ünitesine sahiptir. 2009 yılında 1,3 milyon ton kömür tüketerek 1.559 GWh elektrik üretmiştir.
Santral, Bosna-Hersek'teki en yüksek yapı olan 310 metre (1020 fit) yüksekliğinde bir gaz bacasına sahiptir. Bosna Savaşı'ndan önce büyük beyaz harflerle baca tepesinde, Yugoslavya'nın eski komünist lideri Josip Broz Tito'nun anısına 'TITO' yazılıydı. Bu, savaş sırasında değiştirildi ve şu an bacanın tepesinde Sırp hacı vardır.
Şirket, yeni bir kömür madeni olarak Ugljevik-Istok'u açmayı planlamaktadır. Bazı yatırımcılar, 600 MW elektrik kapasitesine sahip ikinci bir ünitenin inşasına ilgi göstermiştir.
Enerji santrali aynı zamanda benzersiz bir kirletici olarak bilinir: nispeten düşük enerji üretim kapasitesine rağmen büyük miktarlarda tehlikeli kükürt dioksit yaymaktadır, ve Nisan 2019'dan itibaren hala operasyonel baca filtresi bulunmamaktadır. Bu nedenle Uglevik Enerji Santrali bazen "Avrupa'nın Çernobil'i" olarak da adlandırılır.
Ugljevik Santrali bacası
Uluhan, Haliliye

| Uluhan |
| --- | --- |
Mahalle
Mahallenin haritadaki yeri
 Şanlıurfa ilinin Türkiye'deki konumu
UluhanUluhan'ın Şanlıurfa'daki konumu
Koordinatlar: 37°02′56″N 39°26′02″E﻿ / ﻿37.049°K 39.434°D﻿ / 37.049; 39.434
Ülke:  Türkiye
İl: Şanlıurfa
İlçe: Haliliye
Coğrafi bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İdare
 • Yönetici: Muhtar İhtiyar heyeti
Nüfus (2019): 3.888
Zaman dilimi: UTC+03.00 (TSİ)
İl alan kodu: 414
İl plaka kodu: 63
Posta kodu: 63050
Uluhan, Şanlıurfa ilinin Haliliye ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus

| Yıllara göre mahalle nüfus verileri |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 3.888 |  |
| 2018 | 3.675 |  |
| 2017 | 3.638 |  |
| 2016 | 3.504 |  |
| 2015 | 3.407 |  |
| 2014 | 3.253 |  |
| 2013 | 3.117 |  |
Uluhan

Uluhan şu anlamlara gelebilir:
Yerleşim yerleri

Uluhan, Nallıhan, Ankara ili Nallıhan ilçesine bağlı köy
Uluhan, Haliliye, Şanlıurfa ili Haliliye ilçesine bağlı köy
Kişi adları

Ramazan Uluhan, Türk hekim
Sabri Uluhan, Türk müzisyen
Vito Acconci

Vito Acconci
| --- | --- |
cinsiyeti: erkek 
vatandaşlığı: Amerika Birleşik Devletleri 
ön adı: Vito, Hannibal 
soyadı: Acconci 
takma ad: Acconci, Vito Hannibal‏ 
doğum tarihi: 24 Ocak 1940 
doğum yeri: New York 
ölüm tarihi: 27 Nisan 2017 
ölüm yeri: New York 
ölüm nedeni: inme, cerebrovascular disease 
eşi: Maria Acconci, Rosemary Mayer 
konuştuğu, yazdığı diller: İngilizce, İtalyanca 
işvereni: Brooklyn College 
öğrenim gördüğü okul: College of the Holy Cross, Regis High School 
iş yeri: Lahey, Zoetermeer, Zwolle, New York 
aktif yılları (başlangıç): 1962 
aktif yılları (bitiş): 2017 
katıldığı: Documenta 5, Documenta 6, documenta 7 
önemli eser: Walkways Through the Wall, Wall-Slide, Wavewall 
akımı: Çağdaş sanat 
türü: performans sanatı, Yerleştirme sanatı 
ödülleri: Guggenheim Fellowship, Rome Prize, New York Foundation for the Arts 
resmî sitesi: http://acconci.com/ 
temsilcisi: Artists Rights Society, Electronic Arts Intermix, Pace Galerisi, Video Data Bank 
telif hakkı temsilcisi: reproduction right represented by CISAC-member, Estate of Vito Acconci, Vito Acconci, reproduction right not represented by CISAC member 
eserlerin telif hakkı durumu: telif haklarıyla korunan eser 
sanatçının çalışmalarının tutulduğu yer: Philadelphia Museum of Art Library and Archives, Smithsonian American Art and Portrait Gallery Library, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Library 
Vito Acconci 1973'te
Vito Hannibal Acconci (24 Ocak 1940 – 27 Nisan 2017),Amerikalı tasarımcı, mimar ve sanatçıydı. New York Bronx'ta doğdu. Peyzaj mimarlığı ve montaj sanatındaki eserleri ile bilinirdi. Seedbed (performans) başlıklı performans dizisi eserleri buna örnektir.
Acconci, 27 Nisan 2017'de Manhattan, New York'taki evinde 77 yaşında hayatını kaybetti.
Vanhouttea

Vanhouttea, Gesneriaceae familyasına bağlı bir bitki cinsidir.
Vanikoridae

Vanikoridae, Neotaenioglossa takımına bağlı bir familyadır.
West Knoyle

| West Knoyle |
| --- | --- |
Kent

West KnoyleWest Knoyle'in Birleşik Krallık'taki konumu
Ülke:  Birleşik Krallık
Ülke:  İngiltere
Kontluk: Wiltshire
Zaman dilimi: UTC±00.00 (BAS)
 • Yaz (YSU): UTC+01.00 (BAYS)
West Knoyle, İngiltere'nin Wiltshire kontluğunda bulunan bir civil parish.
Vaniköy

| Vaniköy |
| --- | --- |
Semt

 Üsküdar'ın İstanbul'daki konumu
Ülke:  Türkiye
Bölge: Marmara
İl: İstanbul
İlçe: Üsküdar
 • Yoğunluk: oto/km²
Zaman dilimi: UTC+03.00 (UDAS)
Alan kodu: (+90) 216
Plaka kodu: 34
Vaniköy semtinin İstanbul Boğazı'ından görünümü, ortada tarihi Vaniköy Camii (Şubat 2013)
Vaniköy İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinin sınırları içinde Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Çengelköy ile Kandilli arasındaki bir Boğaz semtidir.
Vaniköy adı 17. yüzyılda yaşamış sofu bir Müslüman olan Vani Efendi'den gelir. O zamanlardan Vanî Mehmed Efendi Camii hala sahilde bulunmaktadır. Semtin sırtlarında Kandilli Rasathanesi olarak bilinen rasathane vardır. Semtte birçok güzel yalı bulunur. Bunlardan bazıları Kadınefendi Yalısı, Fazıl Bey Yalısı, Nazif Paşa Yalısı ve Mahmut Nedim Paşa Yalısı'dır.
Kuleli Askeri Lisesi de Vaniköy'ün az ilerisinde Çengelköy istikametindedir.
Uzunçam, Gördes

| Uzunçam |
| --- | --- |
Mahalle

 UzunçamUzunçam'ın Manisa'daki konumu 
 Mahallenin haritadaki yeri
 Manisa ilinin Türkiye'deki konumu
Ülke:  Türkiye
İl: Manisa
İlçe: Gördes
Coğrafi bölge: Ege Bölgesi
İdare
 • Yönetici: Muhtar İhtiyar heyeti
Nüfus (2019): 1.287
Zaman dilimi: UTC+03.00 (TSİ)
İl alan kodu: 236
İl plaka kodu: 45
Posta kodu: 45750
Uzunçam, Manisa ilinin Gördes ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus

| Yıllara göre mahalle nüfus verileri |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 1.287 |  |
| 2018 | 1.317 |  |
| 2017 | 1.230 |  |
| 2016 | 1.225 |  |
| 2015 | 1.185 |  |
| 2014 | 1.219 |  |
| 2013 | 1.201 |  |
| 2012 | 1.205 |  |
| 2011 | 1.244 |  |
| 2010 | 1.244 |  |
| 2009 | 1.252 |  |
| 2008 | 1.252 |  |
| 2007 | 1.176 |  |
Vani

Vani (Gürcüce: ვანი), Gürcistan’ın batı kesiminde, İmereti bölgesinin merkezindeki Kutaisi kentinin 41 km güneybatısında, Rioni nehrinin bir kolu olan Sulori'nin kıyısında konumlanmış bir kasabadır. Kasaba, Vani Sit Alanına ev sahipliği yapmaktadır. Aynı adı taşıyan ilçenin merkezidir. Nüfusu tah. 3.744 (2014). Eski Kolheti Krallığı'nın merkezi olduğu tahmin edilir. Vani kasabasında, eski Kolhis'ten kalma eşsiz parçalarının sergilendiği, 1985 yılında kurulmuş ilginç bir arkeoloji müzesi vardır.
Ünlü Gürcü yazar Otar Çiladze Yolda Bir Adam Gidiyordu adlı romanında Vani’yi deniz kıyısında bir kent olarak anlatır.
West Keal

| West Keal |
| --- | --- |
Kent
West KealWest Keal'in Birleşik Krallık'taki konumu
Ülke:  Birleşik Krallık
Ülke:  İngiltere
Kontluk: Lincolnshire
Zaman dilimi: UTC±00.00 (BAS)
 • Yaz (YSU): UTC+01.00 (BAYS)
West keal
West Keal, İngiltere'nin Lincolnshire kontluğunda bulunan bir civil parish.
Via Aurelia

Sarı ile gösterilen yol Via Aurelia
Via Aurelia, Censor Gaius Aurelius Cotta'nın MÖ 241 yılında yapılması emrini verdiği bir antik Roma yoludur.
Vouvatusjärvi

| Vouvatusjärvi |
| --- | --- |


Havza
Konum: Sør-Varanger; Norveç  Murmansk Oblastı, Rusya 
SWR: 02010000111101000000123
Vouvatusjärvi; Norveç'in Sør-Varanger ile Rusya'nın Murmansk Oblastı idari bölgesi sınırları içerisinde bir göldür.
West Kingsdown

| West Kingsdown |
| --- | --- |
Kent

West KingsdownWest Kingsdown'in Birleşik Krallık'taki konumu
Ülke:  Birleşik Krallık
Ülke:  İngiltere
Kontluk: Kent
Zaman dilimi: UTC±00.00 (BAS)
 • Yaz (YSU): UTC+01.00 (BAYS)
West Kingsdown, İngiltere'nin Kent kontluğunda bulunan bir civil parish.
Voulpaix

| Voulpaix |
| --- | --- |
Komün

Ülke: Fransa
Bölge: Hauts-de-France
İl: Aisne
Yüzölçümü
 • Toplam: 11.55 km²
Nüfus (1 Ocak 2017)
 • Toplam: 372
 • Yoğunluk: 32/km²
Zaman dilimi: UTC+01.00 (OAS)
 • Yaz (YSU): UTC+02.00 (OAYS)
Voulpaix Fransa'nın Hauts-de-France bölgesine bağlı Aisne ilinde bulunan bir komündür. Komünün  nüfusu 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 372'dir.
Ulugöz, Silifke

| Ulugöz |
| --- | --- |
Mahalle
Mahallenin haritadaki yeri
 Mersin ilinin Türkiye'deki konumu
UlugözUlugöz'ün Mersin'deki konumu
Koordinatlar: 36°21′17″N 33°56′22″E﻿ / ﻿36.3547°K 33.9394°D﻿ / 36.3547; 33.9394
Ülke:  Türkiye
İl: Mersin
İlçe: Silifke
Coğrafi bölge: Akdeniz Bölgesi
İdare
 • Yönetici: Muhtar İhtiyar heyeti
Nüfus (2019): 1.120
Zaman dilimi: UTC+03.00 (TSİ)
İl alan kodu: 324
İl plaka kodu: 33
Posta kodu: 33940
Ulugöz, Mersin ilinin Silifke ilçesine bağlı bir mahalledir.
Tarihçe

Ulugöz; idari bölüm olarak daha önceleri köy iken, 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur.
Nüfus

| Yıllara göre mahalle nüfus verileri |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 1.120 |  |
| 2018 | 1.148 |  |
| 2017 | 1.127 |  |
| 2016 | 872 |  |
| 2015 | 901 |  |
| 2014 | 898 |  |
| 2013 | 880 |  |
| 2012 | 872 |  |
| 2011 | 830 |  |
| 2010 | 817 |  |
| 2009 | 865 |  |
| 2008 | 800 |  |
| 2007 | 656 |  |