미국 전선 규격
AWG 전선 크기 규격표

아래 표는 플라스틱 절연체 기준으로 다양한 전선 규격의 저항도와 허용 전류(전류 용량)을 포함한 자료를 보여준다. 아래 표에서 지름 정보는 단선 전선에 한해 적용된다. 연선은 상응하는 구리 단면적을 계산하여 측정한다. 용단 전류(Fusing current)는 주위 온도가 섭씨 25도일 때를 기준으로 측정된다. 아래 테이블은 DC 또는 60Hz이하 주파수의 AC를 가정한 것으로, 표피 효과(skin effect)는 고려하지 않는다. 전선의 회전은 비절연 전선의 상한치를 기준으로 한다.
| AWG> AWG.AWG.AWG | 지름> 지름.지름.(in) | 지름> 지름.지름.(mm) | 감은 횟수> 감은 횟수.감은 횟수.(per in) | 감은 횟수> 감은 횟수.감은 횟수.(per cm) | 단면적> 단면적.단면적.(kcmil) | 단면적> 단면적.단면적.(mm2) | 구리 선> 단위길이당 저항.단위길이당 저항.(mΩ/m) | 구리 선> 단위길이당 저항.단위길이당 저항.(mΩ/ft) | 구리 선> 온도별 허용용량(ampacity).60 °C.(A) | 구리 선> 온도별 허용용량(ampacity).75 °C.(A) | 구리 선> 온도별 허용용량(ampacity).90 °C.(A) | 구리 선> 용단 전류.Preece.~10 s | 구리 선> 용단 전류.Onderdonk.1 s | 구리 선> 용단 전류.Onderdonk.32 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 (4/0) | 0.4600 | 11.684 | 2.17 | 0.856 | 212 | 107 | 0.1608 | 0.04901 | 195 | 230 | 260 | 3.2 kA | 33 kA | 182 kA |
| 000 (3/0) | 0.4096 | 10.405 | 2.44 | 0.961 | 168 | 85.0 | 0.2028 | 0.06180 | 165 | 200 | 225 | 2.7 kA | 26 kA | 144 kA |
| 00 (2/0) | 0.3648 | 9.266 | 2.74 | 1.08 | 133 | 67.4 | 0.2557 | 0.07793 | 145 | 175 | 195 | 2.3 kA | 21 kA | 115 kA |
| 0 (1/0) | 0.3249 | 8.251 | 3.08 | 1.21 | 106 | 53.5 | 0.3224 | 0.09827 | 125 | 150 | 170 | 1.9 kA | 16 kA | 91 kA |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 3.46 | 1.36 | 83.7 | 42.4 | 0.4066 | 0.1239 | 110 | 130 | 145 | 1.6 kA | 13 kA | 72 kA |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 3.88 | 1.53 | 66.4 | 33.6 | 0.5127 | 0.1563 | 95 | 115 | 130 | 1.3 kA | 10.2 kA | 57 kA |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 4.36 | 1.72 | 52.6 | 26.7 | 0.6465 | 0.1970 | 85 | 100 | 115 | 1.1 kA | 8.1 kA | 45 kA |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 4.89 | 1.93 | 41.7 | 21.2 | 0.8152 | 0.2485 | 70 | 85 | 95 | 946 A | 6.4 kA | 36 kA |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 5.50 | 2.16 | 33.1 | 16.8 | 1.028 | 0.3133 |  |  |  | 795 A | 5.1 kA | 28 kA |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 6.17 | 2.43 | 26.3 | 13.3 | 1.296 | 0.3951 | 55 | 65 | 75 | 668 A | 4.0 kA | 23 kA |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 6.93 | 2.73 | 20.8 | 10.5 | 1.634 | 0.4982 |  |  |  | 561 A | 3.2 kA | 18 kA |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 7.78 | 3.06 | 16.5 | 8.37 | 2.061 | 0.6282 | 40 | 50 | 55 | 472 A | 2.5 kA | 14 kA |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 8.74 | 3.44 | 13.1 | 6.63 | 2.599 | 0.7921 |  |  |  | 396 A | 2.0 kA | 11 kA |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 9.81 | 3.86 | 10.4 | 5.26 | 3.277 | 0.9989 | 30 | 35 | 40 | 333 A | 1.6 kA | 8.9 kA |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 11.0 | 4.34 | 8.23 | 4.17 | 4.132 | 1.260 |  |  |  | 280 A | 1.3 kA | 7.1 kA |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 12.4 | 4.87 | 6.53 | 3.31 | 5.211 | 1.588 | 20 | 25 | 30 | 235 A | 1.0 kA | 5.6 kA |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 13.9 | 5.47 | 5.18 | 2.62 | 6.571 | 2.003 |  |  |  | 198 A | 798 A | 4.5 kA |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 15.6 | 6.14 | 4.11 | 2.08 | 8.286 | 2.525 | 15 | 20 | 25 | 166 A | 633 A | 3.5 kA |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 17.5 | 6.90 | 3.26 | 1.65 | 10.45 | 3.184 |  |  |  | 140 A | 502 A | 2.8 kA |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 19.7 | 7.75 | 2.58 | 1.31 | 13.17 | 4.016 | 12 | 16 | 18 | 117 A | 398 A | 2.2 kA |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 22.1 | 8.70 | 2.05 | 1.04 | 16.61 | 5.064 |  |  |  | 99 A | 316 A | 1.8 kA |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 24.8 | 9.77 | 1.62 | 0.823 | 20.95 | 6.385 | 10 | 14 | 16 | 83 A | 250 A | 1.4 kA |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 27.9 | 11.0 | 1.29 | 0.653 | 26.42 | 8.051 | — | — | — | 70 A | 198 A | 1.1 kA |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 31.3 | 12.3 | 1.02 | 0.518 | 33.31 | 10.15 | 5 | 11 | — | 58.5 A | 158 A | 882 A |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 35.1 | 13.8 | 0.810 | 0.410 | 42.00 | 12.80 | — | — | — | 49 A | 125 A | 700 A |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 39.5 | 15.5 | 0.642 | 0.326 | 52.96 | 16.14 | 3 | 7 | — | 41 A | 99 A | 551 A |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 44.3 | 17.4 | 0.509 | 0.258 | 66.79 | 20.36 | — | — | — | 35 A | 79 A | 440 A |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 49.7 | 19.6 | 0.404 | 0.205 | 84.22 | 25.67 | 2.1 | 3.5 | — | 29 A | 62 A | 348 A |
| 25 | 0.0179 | 0.455 | 55.9 | 22.0 | 0.320 | 0.162 | 106.2 | 32.37 | — | — | — | 24 A | 49 A | 276 A |
| 26 | 0.0159 | 0.405 | 62.7 | 24.7 | 0.254 | 0.129 | 133.9 | 40.81 | 1.3 | 2.2 | — | 20 A | 39 A | 218 A |
| 27 | 0.0142 | 0.361 | 70.4 | 27.7 | 0.202 | 0.102 | 168.9 | 51.47 | — | — | — | 17 A | 31 A | 174 A |
| 28 | 0.0126 | 0.321 | 79.1 | 31.1 | 0.160 | 0.0810 | 212.9 | 64.90 | 0.83 | 1.4 | — | 14 A | 24 A | 137 A |
| 29 | 0.0113 | 0.286 | 88.8 | 35.0 | 0.127 | 0.0642 | 268.5 | 81.84 | — | — | — | 12 A | 20 A | 110 A |
| 30 | 0.0100 | 0.255 | 99.7 | 39.3 | 0.101 | 0.0509 | 338.6 | 103.2 | 0.52 | 0.86 | — | 10 A | 15 A | 86 A |
| 31 | 0.00893 | 0.227 | 112 | 44.1 | 0.0797 | 0.0404 | 426.9 | 130.1 | — | — | — | 9 A | 12 A | 69 A |
| 32 | 0.00795 | 0.202 | 126 | 49.5 | 0.0632 | 0.0320 | 538.3 | 164.1 | 0.32 | 0.53 | — | 7 A | 10 A | 54 A |
| 33 | 0.00708 | 0.180 | 141 | 55.6 | 0.0501 | 0.0254 | 678.8 | 206.9 | — | — | — | 6 A | 7.7 A | 43 A |
| 34 | 0.00630 | 0.160 | 159 | 62.4 | 0.0398 | 0.0201 | 856.0 | 260.9 | 0.18 | 0.3 | — | 5 A | 6.1 A | 34 A |
| 35 | 0.00561 | 0.143 | 178 | 70.1 | 0.0315 | 0.0160 | 1079 | 329.0 | — | — | — | 4 A | 4.8 A | 27 A |
| 36 | 0.00500 | 0.127 | 200 | 78.7 | 0.0250 | 0.0127 | 1361 | 414.8 | — | — | — | 4 A | 3.9 A | 22 A |
| 37 | 0.00445 | 0.113 | 225 | 88.4 | 0.0198 | 0.0100 | 1716 | 523.1 | — | — | — | 3 A | 3.1 A | 17 A |
| 38 | 0.00397 | 0.101 | 252 | 99.3 | 0.0157 | 0.00797 | 2164 | 659.6 | — | — | — | 3 A | 2.4 A | 14 A |
| 39 | 0.00353 | 0.0897 | 283 | 111 | 0.0125 | 0.00632 | 2729 | 831.8 | — | — | — | 2 A | 1.9 A | 11 A |
| 40 | 0.00314 | 0.0799 | 318 | 125 | 0.00989 | 0.00501 | 3441 | 1049 | — | — | — | 1 A | 1.5 A | 8.5 A |
*Exact (by definition)
북미 전선 산업에서 4/0 AWG보다 큰 도체는 일반적으로 수천 개의 서큘러 밀(circular mil)(kcmil)의 면적과 동일하다.(1kcmil은  0.5067 mm²이다.) 4/0 AWG 다음으로 큰 전선 크기는 단면적이 250 kcmil이다. 서큘러 밀은 지름에서 전선 1밀의 면적이다. 백만 서큘러 밀은 1000밀, 즉 1인치 지름의 구경의 면적과 같다. 1천 서큘러 밀을 나타내는 더 오래전부터 사용되어 온 축약 표기는 MCM이다.