福島第一原子力発電所設備の仕様
主要機器詳細仕様

本節は土木建築より据付した電気機械設備を中心として説明する。記述は文献発行時を基準とする。その後改造、交換された箇所については改造後の仕様を記述した文献について明記する。
| 分類 | 項目 | 項目 | 項目 | 単位 | 1号機 | 2号機 | 3号機 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般プラント | 原子炉熱出力 送電端電気出力 発電端電気出力 | 原子炉熱出力 送電端電気出力 発電端電気出力 | 原子炉熱出力 送電端電気出力 発電端電気出力 | MWt kW kW | 1,213 379,800 401,248 | 2,381 759,900 783,913 | 2,381 759,900 783,913 |
| 原子炉 および炉心 | 全冷却材流量 原子炉運転出力 | 全冷却材流量 原子炉運転出力 | 全冷却材流量 原子炉運転出力 | t/h kg/cm2g | 21.8×103 70.3 | 33.8×103 70.7 | 33.8×103 70.7 |
| 原子炉 および炉心 | 炉心 | 炉心 | 実効高 等価直径 装荷ウラン量 | mm mm kg | 3,660 3,439 78,795 | 3,660 4,026 106,800 | 3,660 4,026 106,800 |
| 原子炉 および炉心 | 蒸気条件 | 蒸気条件 | 蒸気流量 蒸気温度 | t/h ℃ | 2,140 285 | 4,440 286 | 4,440 286 |
| 核特性 | U-235平均濃縮度 | U-235平均濃縮度 | 第一炉心 平衡炉心 | wt% wt% | 2.17 2.50 | 2.20 2.58 | 2.20 2.58 |
| 核特性 | 燃焼度 | 燃焼度 | 第一炉心平均 平衡炉心平均 燃料集合体最高（第一炉心） | MWD/t MWD/t MWD/t | 16,500 22,000 約26,000 | 21,000 27,500 約35,000 | 21,000 27,500 約35,000 |
| 熱特性 | 設計出力分布係数 | 設計出力分布係数 | 半径方向 軸方向 局部 全出力分布係数 |  | 1.47 1.57 1.30 3.00 | 1.40 1.50 1.24 2.60 | 1.40 1.50 1.24 2.60 |
| 熱特性 | 過出力係数 平均出力密度 最小限界熱流束比  最大線出力密度 炉心出口の平均蒸気重量率 | 過出力係数 平均出力密度 最小限界熱流束比  最大線出力密度 炉心出口の平均蒸気重量率 | 過出力係数 平均出力密度 最小限界熱流束比  最大線出力密度 炉心出口の平均蒸気重量率 |  kW/L   kW/cm wt% | 1.20 35.73 1.52 (120%出力時) 0.594 10.0 | - 51.2 1.9 (100%出力時) 0.610 13.3 | - 51.2 1.9 (100%出力時) 0.607 13.3 |
| 燃料 | ペレット直径 ペレット材料 被覆管外径 被覆管材料 | ペレット直径 ペレット材料 被覆管外径 被覆管材料 | ペレット直径 ペレット材料 被覆管外径 被覆管材料 | cm  cm   | 1.24 UO2 1.45 ジルカロイ-2 | 1.24 UO2 1.43 ジルカロイ-2 | 1.24 UO2 1.43 ジルカロイ-2 |
| 燃料 | 燃料集合体 | 燃料集合体 | 集合体総数 燃料棒配列 集合体当たりUO2重量 集合体重量 チャネル材料 |   kg kg   | 400 7×7 223 311 ジルカロイ-4 | 548 7×7 221 309 ジルカロイ-4 | 548 7×7 221 309 ジルカロイ-4 |
| 制御材 | 制御棒 | 制御棒 | 材質形状  数 ピッチ |    cm | ボロンカーバイド 十字形 97 30.48 | ボロンカーバイド 十字形 137 30.48 | ボロンカーバイド 十字形 137 30.48 |
| 制御材 | ポイズンカーテン | ポイズンカーテン | 材質形状  数 |  | ボロンステンレス鋼 板状 172 | ボロンステンレス鋼 板状 248 | ボロンステンレス鋼 板状 248 |
| 制御材 | 液体毒物 | 液体毒物 | 系統数 毒物  主要機器    |  | 1 ボロン （5ホウ酸ナトリウム） 貯蔵タンク1基 プランジャポンプ2台 （予備1台） | 1 ボロン （5ホウ酸ナトリウム） 貯蔵タンク1基 プランジャポンプ2台 （予備1台） | 1 ボロン （5ホウ酸ナトリウム） 貯蔵タンク1基 プランジャポンプ2台 （予備1台） |
| 分類 | 項目 | 項目 | 項目 | 単位 | 1号機 | 2号機 | 3号機 |
| 圧力容器 | 内径×全高 母材厚さ 内張り厚さ  母材材質  内張材材質 重量 設計圧力 設計温度 適用規格  | 内径×全高 母材厚さ 内張り厚さ  母材材質  内張材材質 重量 設計圧力 設計温度 適用規格  | 内径×全高 母材厚さ 内張り厚さ  母材材質  内張材材質 重量 設計圧力 設計温度 適用規格  | m mm mm     t kg/cm2g ℃   | 4.78×約19.0 約160 約5.6 ASME SA 302B  ASME SA 336 ステンレス鋼 約440 87.9 302 ASEM Sec.VIII | 5.57×約22.0 約140 約5.0 ASME A 533Gr.B,C1.1 ASTMA 508 C1.2 ステンレス鋼 約500 87.9 302 ASEM Sec.VIII | 5.57×約22.0 約140 約5.0 ASME A 533Gr.B,C1.1 ASTMA 508 C1.2 ステンレス鋼 約535 87.9 302 ASEM Sec.VIII |
| 冷却材 再循環系 | ループ数×口径 ジェットポンプ個数 再循環ポンプ流量 再循環ポンプ全揚程 再循環ポンプ電動機出力 再循環ポンプ電動機回転数 | ループ数×口径 ジェットポンプ個数 再循環ポンプ流量 再循環ポンプ全揚程 再循環ポンプ電動機出力 再循環ポンプ電動機回転数 | ループ数×口径 ジェットポンプ個数 再循環ポンプ流量 再循環ポンプ全揚程 再循環ポンプ電動機出力 再循環ポンプ電動機回転数 |   t/h m kW rpm | 2×610 20 5,600 103.6 2,000 1,380 | 2×712 20 7,570 153 3,750 1,380 | 2×712 20 7,760 152.4 3,750 1,380 |
| 主蒸気系 | 主蒸気管本数×口径 主蒸気隔離弁個数×形式 安全弁個数×形式 逃がし弁×形式 | 主蒸気管本数×口径 主蒸気隔離弁個数×形式 安全弁個数×形式 逃がし弁×形式 | 主蒸気管本数×口径 主蒸気隔離弁個数×形式 安全弁個数×形式 逃がし弁×形式 |  | 4×400mm 8×空気式 13×ばね式 3×電磁式 | 4×610mm 8×空気式 3×ばね式 8×先駆弁式 | 4×610mm 3×空気式 3×ばね式 8×先駆弁式 |
| 格納容器 | ドライウェル | ドライウェル | 形状 球部内径×円筒部内径 |  m | フラスコ形 17.7×9.6 | フラスコ形 20.0×10.9 | フラスコ形 20.0×10.9 |
| 格納容器 | 圧力抑制室 | 圧力抑制室 | 形状 円環中心線直径 円環断面内径 ベント管本数×内径 ヘッダ内径 下降管本数×内径 プール水量 |  m m  m  m3 | 円環形 29.6 8.08 8×1.75m 1.25 80 1,750 | 円環形 33.5 8.9 8×2.057m 1.46 96×610mm 3,000 | 円環形 33.5 8.9 8×2.057m 1.46 96×610mm 2,991 |
| 格納容器 | 設計圧力（内圧） 設計圧力（外圧） 設計温度 材質   | 設計圧力（内圧） 設計圧力（外圧） 設計温度 材質   | 設計圧力（内圧） 設計圧力（外圧） 設計温度 材質   | kg/cm2g kg/cm2g ℃    | 4.35 0.14 138 ASTM A 201 Gr.B またはA212 Gr.B | 3.92 0.14 138 ASME SA 516 Gr.70   | 3.92 0.14 138 ASME SA 516 Gr.70   |
原子炉建屋外観（1999年）