سیم‌کشی برق
کد رنگی

| رنگ سیم های استاندارد برای کابل‌های انعطاف‌پذیر (به طور مثال سیم‌سیار، سیم مدار قدرت و سیم لامپ)> منطقه یا کشور | رنگ سیم های استاندارد برای کابل‌های انعطاف‌پذیر (به طور مثال سیم‌سیار، سیم مدار قدرت و سیم لامپ)> فازها | رنگ سیم های استاندارد برای کابل‌های انعطاف‌پذیر (به طور مثال سیم‌سیار، سیم مدار قدرت و سیم لامپ)> نول | رنگ سیم های استاندارد برای کابل‌های انعطاف‌پذیر (به طور مثال سیم‌سیار، سیم مدار قدرت و سیم لامپ)> زمین الکتریکی/اتصال به زمین |
| --- | --- | --- | --- |
اتحادیه اروپا، استرالیا، آفریقای جنوبی (IEC 60446): 
| استرالیا، نیوزلند (AS/NZS 3000:2007 3.8.3) | ,  | ,  |  |
| برزیل | ,  |  |  |
| آمریکا، کانادا | (برنجی) | (نقره‌ای) | (سبز) |
رنگ سیم‌های استاندارد برای کابل‌های انعطاف‌پذیر (به عنوان مثال: کابل‌های توکار یا روکار): رنگ سیم‌های استاندارد برای کابل‌های انعطاف‌پذیر (به عنوان مثال: کابل‌های توکار یا روکار)
| منطقه یا کشور | فازها | نول | زمین الکتریکی/اتصال به زمین |
| اتحادیه اروپا (IEC 60446) از جمله انگلستان از ۳۱ مارس ۲۰۰۴ (BS 7671) | ، ،  |  |  |
| انگلستان قبل از ۳۱ مارس ۲۰۰۴ (BS 7671) | ، ،  |  |   (سابقاً)  سیم لخت، بکار رفته در ترمینال (سابقاً) |
| استرالیا، نیوزلند (AS/NZS 3000:2007 clause 3.8.1, table 3.4) | هر رنگ دیگر      توصیه شده برای تکفاز:   توصیه شده برای سیستم چندفاز:    |  یا  |  (از حدود سال ۱۹۸۰)  (از حدود سال ۱۹۸۰)  رسانا لخت، بکار رفته در ترمینال (سابقاً) |
| برزیل | ، ، ،  |  |  |
| آفریقای جنوبی | ,  یا ،  |  |   رسانا لخت، بکار رفته در ترمینال (سابقاً) |
| هند و پاکستان | ، ،  |  |  |
| ایالات متحده | ، ،  (120/208/240 ولت) (برنجی) ، ،  (277/480 ولت) |  (120/208/240 ولت) (نقره‌ای) (277/480 ولت) |  (سبز)  (رسانا لخت)  (زمین یا زمین عایق‌دار) |
| کانادا | ،  (۱۲۰/۲۰۸/۲۴۰ ولت) ، ،  (۶۰۰/۳۴۷ ولت) ،  (سیستم تکفاز عایق‌دار) , ،  (سیستم سه‌فاز عایق‌دار) |  (۱۲۰/۲۰۸/۲۴۰ ولت)  (600/347 ولت) | (سبز)  رسانا لخت  (عایق‌شده از زمین) |
تذکرات: از رنگ‌های پرانتزی در ترمینال‌های فلزی استفاده می‌شود. سبز / زرد به معنی سبز با نوار زرد است. تصاویر دیگر را ببینید. از سیم های سبز/زرد معمولا برای اتصال زمین (pe) استفاده می‌شود. رنگ های موجود در این جدول نمایان‌گر رایج‌ترین و مهم‌ترین رنگ های استاندارد برای سیم‌کشی است. اما روش‌های دیگر نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، به خصوص در تاسیسات قدیمی. استانداردهای سیم‌کشی استرالیا و نیوزیلند، هر دو کدهای اروپایی و استرالیایی را مجاز می‌داند. رنگ‌های فاز استاندارد استرالیا با رنگ‌های IEC-60446 متناقض هستند، جایی که IEC-60446 از رنگ آبی (نول) استفاده می‌کند، رنگ فاز مجاز در استاندارد استرالیا/نیوزلند است. هنگام تعیین سیستم مورد استفاده در سیم‌کشی باید مراقب باشید. روش‌های سیم‌کشی کانادایی و آمریکایی با تلاش‌های مداوم هماهنگ‌سازی، بسیار مشابه هستند.: تذکرات: از رنگ‌های پرانتزی در ترمینال‌های فلزی استفاده می‌شود. سبز / زرد به معنی سبز با نوار زرد است. تصاویر دیگر را ببینید. از سیم های سبز/زرد معمولا برای اتصال زمین (pe) استفاده می‌شود. رنگ های موجود در این جدول نمایان‌گر رایج‌ترین و مهم‌ترین رنگ های استاندارد برای سیم‌کشی است. اما روش‌های دیگر نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، به خصوص در تاسیسات قدیمی. استانداردهای سیم‌کشی استرالیا و نیوزیلند، هر دو کدهای اروپایی و استرالیایی را مجاز می‌داند. رنگ‌های فاز استاندارد استرالیا با رنگ‌های IEC-60446 متناقض هستند، جایی که IEC-60446 از رنگ آبی (نول) استفاده می‌کند، رنگ فاز مجاز در استاندارد استرالیا/نیوزلند است. هنگام تعیین سیستم مورد استفاده در سیم‌کشی باید مراقب باشید. روش‌های سیم‌کشی کانادایی و آمریکایی با تلاش‌های مداوم هماهنگ‌سازی، بسیار مشابه هستند.