نفوذ هوا
میزان حدودی دفعات تعویض هوا

میزان نفوذ هوا در فصل‌های سرد و گرم سال برای یک ساختمان به خاطر وجود فشار مثبت  هوا در داخل یا خارج ساختمان و جریان باد متفاوت است و در ساختمان‌هایی که خوب درزگیری نشده‌اند، نفوذ هوا تا ۴۰٪ کل بار حرارتی ساختمان را تشکیل می‌دهد.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در زمستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی | دفعات تعویض هوا در ساعت در تابستان با توجه به میزان درزبندی |
| نوع ساختمان | دما | دما | دما | دما | دما | دما | دما | دما | دما | نوع ساختمان | دما | دما | دما | دما | دما | دما | دما | دما | دما |
| نوع ساختمان | ۴+ | ۱- | ۷- | ۱۲- | ۱۸- | ۲۳- | ۲۹- | ۳۴- | ۴۰- | نوع ساختمان | ۳۲+ | ۳۵+ | ۳۸+ | ۴۱+ | ۴۳+ |  |  |  |  |
| نوع ساختمان | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | نوع ساختمان | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) | دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs) |
| کیپ | ۰٬۴۳ | ۰٬۴۵ | ۰٬۴۷ | ۰٬۴۹ | ۰٬۵۱ | ۰٬۶۳ | ۰٬۵۵ | ۰٬۵۷ | ۰٬۵۹ | کیپ | ۰٬۳۴ | ۰٬۳۵ | ۰٬۳۶ | ۰٬۳۷ | ۰٬۳۸ |  |  |  |  |
| متوسط | ۰٬۷۳ | ۰٬۷۷ | ۰٬۸۱ | ۰٬۸۵ | ۰٬۸۹ | ۰٬۹۳ | ۰٬۹۷ | ۱ | ۱٬۰۵ | متوسط | ۰٬۴۸ | ۰٬۵ | ۰٬۵۲ | ۰٬۵۴ | ۰٬۵۶ |  |  |  |  |
| درزدار | ۱٬۱۵ | ۱٬۲ | ۱٬۲۳ | ۱٬۲۷ | ۱٬۳ | ۱٬۳۵ | ۱٬۴ | ۱٬۴۳ | ۱٬۴۷ | درزدار | ۰٬۷ | ۰٬۷۲ | ۰٬۷۴ | ۰٬۷۶ | ۰٬۷۸ |  |  |  |  |
: 
که به صورت متوسط نتیجه زیر حاصل می‌گردد.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs): دفعات تعویض هوا در ساعت (ACHs)
| نوع ساختمان | دمای ۱۰ درجه در زمستان | دمای ۱۹ درجه در تابستان |
| کیپ | ۰٬۴۱ | ۰٬۳۳ |
| متوسط | ۰٬۶۹ | ۰٬۴۶ |
| درزدار | ۱٬۱۱ | ۰٬۶۸ |
: 
جدول پیشنهاد تقریبی نفوذ هوا بر پایه فضا
| 0 | 1 |
| --- | --- |
فضای مورد نظر: دفعات تعویض هوا در ساعت  (ACHs)
اتاق بدون پنجره یا در رو به فضای خارج: ۰٫۵
اتاق با یک پنجره یا یک در رو به فضای خارج: ۱
اتاق با دو پنجره یا دو در رو به فضای خارج: ۱٫۵
اتاق با سه پنجره یا سه در رو به فضای خارج: ۲
راهرو و ورودی ساختمان: ۲
: