stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اوفلونس

| اوفلونس | اوفلونس |
| --- | --- |
کمون: کمون
Ruins of the chateau: Ruins of the chateau
  نشان:   نشان
اوفلونسنمایش نقشه فرانسهاوفلونسنمایش نقشه گرانت است: اوفلونسنمایش نقشه فرانسهاوفلونسنمایش نقشه گرانت است
مختصات: ۴۹°۳۷′۱۱″شمالی ۵°۱۷′۳۱″شرقی﻿ / ﻿۴۹٫۶۱۹۷°شمالی ۵٫۲۹۱۹°شرقی﻿ / 49.6197; 5.2919: مختصات: ۴۹°۳۷′۱۱″شمالی ۵°۱۷′۳۱″شرقی﻿ / ﻿۴۹٫۶۱۹۷°شمالی ۵٫۲۹۱۹°شرقی﻿ / 49.6197; 5.2919
کشور: فرانسه
ناحیه: گرانت است
دپارتمان: آردن
بخش: Sedan
کانتون: Carignan
کمون: CC Portes du Luxembourg
حکومت: حکومت
 • شهردار(۲۰۲۰–۲۰۲۶) : Jean-Marie Turchi
مساحت۱: ۶٫۱۶ کیلومتر مربع (۲٫۳۸ مایل مربع)
جمعیت (ژانویه ۲۰۱۸)۲: ۸۸
 • تراکم: ۱۴/کیلومتر مربع (۳۷/مایل مربع)
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۱ (زمان اروپای مرکزی)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی)
کد آماری/کد پستی: ۰۸۰۲۹ /۰۸۳۷۰
ارتفاع: ۱۷۶–۲۸۱ متر (۵۷۷–۹۲۲ فوت)  (avg. ۱۹۳ متر یا ۶۳۳ فوت)
۱ داده‌های فرانسه رودخانه و دریاچه  و یخچال‌ها را در نظر نگرفته‌است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲: ۱ داده‌های فرانسه رودخانه و دریاچه  و یخچال‌ها را در نظر نگرفته‌است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲
اوفلونس (به فرانسوی: Auflance) یک کمون در فرانسه است که در آردن (دپارتمان) واقع شده است. اوفلونس ۶٫۱۶ کیلومتر مربع مساحت دارد ۱۹۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
توزیع هوا از مسیر زیر کف ساختمان

توزیع هوا از مسیر زیر کف ساختمان (UFAD)، یک استراتژی توزیع هوا برای تأمین تهویه فضا در ساختمان به عنوان بخشی از طراحی سیستم(HVAC) است.
نمودار حرکت هوا در سیستم توزیع هوا زمین
سیستم‌های UFAD از یک فضای تأمین زیر کف، واقع در بین دال بتنی سازه و سیستم کف کاذب، برای تهویه هوا از افشانه‌های کف به ناحیه اشغال شده ساختمان استفاده می‌نمایند. لایه بندی حرارتی از مشخصات اینگونه سیستم‌ها است که نسبت به سیستم‌های هوایی سنتی (OH)، از لحاظ ترموستاتیکی بالاتر است. مشخصات بار سرمایش UFAD متفاوت از سیستم OH سنتی است که به علت تأثیر کف کاذب می‌باشد. سیستم UFAD دارای پیک بار سرمایشی بالاتر نسبت به OH است. این سیستم مزایای بسیاری نسبت به روش‌های سنتی دارا می‌باشد. این مزایا عبارتند از انعطاف‌پذیری طراحی، ارتقاء حرارت، ارتقاء راندمان و بازده سیستم تهویه، ارتفاء بازده انرژی در آب و هوای مناسب و کاهش هزینه‌های تعمیرات نگهداری. غالباً از UFAD در ساختمان‌های ادرای، مخصوصاً ساختمان‌هایی که در طول کاربری امکان تغییر پلان وجود دارد استفاده می‌گردد. UFAD برای انواع ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های تجاری، اموزشگاه‌ها، کلیسا، فرودگاه، موزه و کتابخانه و … مناسب است. ساختمان‌های مهمی که در آمریکای شمالی از این سیستم استفاده می‌نمایند شامل ساختمان نیویورک تایمز، بانک برج آمریکا و ساختمان فدرال سانفرانسیسکو هستند.
فاز ساخت سیستم‌های UFAD شامل آب بندی برای جلوگیری از نشت هوا بایستی بسیار دقیق انجام گیرد.
شرح سیستم

سیستم UFAD بر اساس واحدهای مدیریت هوا برای فیلترسازی و تهویهٔ هوا هستند. در حالیکه در سیستم هوایی معمولاً از داکت برای توزیع هوا استفاده می‌نمایند، سیستم‌های UFAD از فضا (Plenum) زیر کف که با نصب یک کف کاذب شکل می‌گیرد استفاده می‌نمایند. این Plenum معمولاً در ۴۶/۰× ۳/۰ متر بالای دال بتنی سازه است. به عنوان خروجی معمولاً از افشانه‌های کف استفاده می‌نمایند. رایج‌ترین آرایش این سیستم از یک واحد مدیریت هوای مرکزی از Plenum تا افشانه‌های کف تشکیل شده‌است. در روش‌های دیگری می‌توان از واحدهای ترمینال فن در خروجی‌ها، داکت‌های زیر کف، هواکش‌های دسکتاپ یا اتصالات برای سیستم‌های کنترل محیطی شخصی استفاده کرد.
توزیع و لایه بندی هوا UFAD

لایه بندی حرارتی نتیجه فرایند لایه بندی هوای داخلی مطابق با چگالی نسبی است. لایه هوایی، حاصل یک گرادیان عمودی با چگالی بالا است که در آن هوای سرد در زیر و هوای گرم در بالا قرار می‌گیرد. از آنجا که هوا طبیعتاً دارای حرکت همرفتی است، از لایه بندی بیشتر برای سیستم‌های سرمایشی استفاده می‌شود. در طراحی یک سیستم UFAD، هوای تهویه شده در بخش پایین اتاق باقی می‌ماند، در حالی که منابع حرارتی مثل ساکنان و تجهیزات، فضای حرارتی را ایجاد می‌نماید که آلاینده‌ها را به سمت سقف برده و از آنجا به هوای بیرون هدایت می‌نماید.
لایه بندی دمای ایجاد شده در این سیستم دارای تنظیمات فضایی نیز می‌باشد. اکثر بدن ساکنان سردتر از دما در ارتفاع ترموستات است، بنابراین این دستورالعمل پیش نهاد می‌نماید که نقطه تنظیم ترموستات بیش از سیستم‌های سنتی تنظیم گردد. استراتژی تهویهٔ خروجی‌ها را کنترل می‌نماید تا ترکیب هوای عرضه شده و هوای اتاق کمتر از ارتفاع تنفس در فضا باشد. در بالای این ارتفاع، لایه بندی و هوای آلوده وجود دارد، هوایی که ساکنان تنفس می‌نمایند دارای آلاینده‌های کمتری نسبت به سیستم‌های سنتی است. راندمان تهویه سیستم‌های UFAD به عوامل متعددی چون ارتفاع سقف، مشخصات افشانه‌ها، تعداد افشانه‌ها، دمای هوای عرضه شده، دبی هوای کلی، بار سرمایشی و حالت تهویه بستگی دارد. نشان داده شده‌است که افشانه‌های چرخشی و سطح روزنه دار باعث کمتر شدن سرعت هوا در ناحیه اشغال شده می‌شوند، در حالی که افشانه‌های خطی سرعت بیشتری را حاصل می‌نمایند که می‌تواند باعث اختلال سیستم شود. علاوه بر این، افشانه‌های کف یک المان، کنترل شخصی اضافه می‌نمایند و کاربران می‌تواند میزان هوایی که افشانه تحویل می‌دهد را از طریق چرخاندن بخش بالای افشانه تنظیم نمایند.
مشخصات کاربردی > بار سرمایشی UFAD

پروفایل‌های بار سرمایشی برای سیستم‌های UFAD متفاوت از سیستم‌های هوایی هستند، این اساساً بعلت اثر ذخیره حرارت پنل‌های کف کاذب سبکتر نسبت به دال کف سازه‌ای است. حضور بیشتر کف کاذب، توانایی دبی ذخیرهٔ حرارتی دال‌ها (Slabs) را کاهش می‌دهد؛ بنابراین پیک سرمایشی این سیستم‌ها نسبت به سیستم‌های سنتی بیشتر است. در سیستم OH، مخصوصاً در نواحی جانبی، بخشی از انرژی حرارتی خورشیدی در طول روز در دال کف ذخیره می‌شود و در زمان شب هنگامی که سیستم خاموش است آزاد می‌شود. در یک سیستم UFAD، با حضور کف‌های کاذب، این حرارت به یک ماده سبک‌تر منتقل می‌شود و باعث بالا رفتن پیک سرمایشی می‌شود.
یک مدلسازی بر اساس شبیه‌سازی‌های انرژی پلاس نشان داده است که سیستم UFAD عموماً دارای پیک سرمایشی، ۱۹٪ بیشتر از سیستم هوایی است و ۲۲ و ۳۷ درصد از مجموعه بار سرمایشی UFAD به Plenum در محیط پیرامون و داخل می‌رود.
مرکز محیط زیست ساختمان یک شاخص جدید نسبت بار سرمایشی برای UFAD به نام UCLR توسعه داده است که به صورت پیک بار سرمایشی محاسبه شده برای UFAD نسبت به بار پیک سرمایشی محاسبه شده برای یک سیستم ترکیبی خوب. با این شاخص می‌توان بار سرمایشی UFAD برای هر ناحیه را محاسبه کرد. UCLR تحت تأثیر عواملی چون نوع ناحیه، سطح کف و جهت ناحیه است. کسر پلنیوم عرضه (SPF) کسر ناحیه (ZF) و کسر پلنیوم بازگشتی (RPF) نیز به صورت مشابه برای محاسبه بار سرمایشی پلنیوم عرضه، ناحیه و پلنیوم بازگشتی تعریف شده‌اند.
مشخصات کاربردی > ابزار طراحی UFAD برای جریان هوا در ناحیه

دو ابزار طراحی برای تعیین ملزومات دبی هوا در سیستم UFAD وجود دارد:
یکی در دانشگاه Purdue در پروژهٔ پژوهشی ASHRAE توسعه یافته‌است (RP-1522) دیگری در مرکز محیط زیست ساختمان (CBE) در دانشگاه Berkeley کالیفرنیا.


(RP-1522) یک ابزار ساده‌سازی شده توسعه داده است که تفاوت دمایی عمودی میان سر و قوزک پای ساکنان، دبی هوا برای ناحیه Plenum، تعداد افشانه‌ها و راندمان توزیع هوا را پیش‌بینی می‌نماید. در این ابزار کاربران باید ناحیه سرمایشی و کسر بار سرمایشی Plenum زیر کف را مشخص نمایند. همچنین کاربران باید دمای هوای عرضه شده در افشانه یا در داکت را با نسبت دبی Plenum به دبی عرصه ناحیه‌ای وارد نمایند. این ابزار به کاربران امکان می‌دهد تا از ۳نوع افشانه موجود یکی را انتخاب نموده و برای ۷ نوع ساختمان کاربری دارد: اداری، آموزشی، کارگاهی، رستوران، مغازه‌های کوچک، اتاق کنفرانس و تالارهای سخنرانی.
مشخصات کاربردی > افزایش دمای هوای Plenum

افزایش دمای عرضه Plenum شامل افزایش هوای تهویه شده بر اثر انتقال گرمای همرفتی در Plenum عرصهٔ زیر کف از ورودی به افشانه‌های کف است. این پدیده را همچنین تجزیه حرارتی یا نزول حرارتی نیز می‌نمایند. افزایش دمای هوای Plenum باعث تماس هوای سرمایشی عرضه شده با دال‌های بتنی و کف کاذب می‌شود.
بر اساس یک مطالعه مدلسازی افزایش دمای هوا می‌تواند بسیار قابل ملاحظه (۵ درجه سانتیگراد یا ۹ درجه فارنهایت) باشد. در همین مطالعه یافته شده‌است که افزایش دمای هوا در فصل تابستان بیش از فصل زمستان است و این افزایش دما به نوع شرایط آب و هوایی نیز وابسته است. طبقه همکف با یک دال بر روی grade افزایش دمای کمتری نسبت به طبقه‌های میانی و بالایی دارد و افزایش دمای هوای عرضه شده باعث کاهش افزایش دما می‌شود. افزایش دمای زیاد، تحت تأثیر جهت ناحیهٔ جانبی، افزایش حرارتی داخلی و نسبت پنجره به دیوار قرار نمی‌گیرد. افزایش دمای هوای Plenum عرضه پتانسیل پایداری و صرفه جویی در انرژی سیستم‌های UFAD را نشان می‌دهد. در این پژوهش نشان می‌دهیم که عملکرد حرارتی و انرژیتیکی بر اثر کاربرد سیستم‌های UFAD به علت کاربرد انتقال هوا به محیط پیرامون ارتقاء می‌یابد.
منتقدان این نوع سیستم‌ها اعتقاد دارند که انتقال هوا در زیر کف باعث می‌شود که مزایای یک فضای Plenum کم فشار از بین برود و همچنین بر پیچیدگی‌های طراحی و نصب می‌افزاید، بعلت نصب داکت‌ها بین ستون و کاشی کف.
مشخصات کاربردی > نشت هوا در UFAD Plenum

وجود نشتی در سیستم UFAD از دلایل عمدهٔ ناکارآمدی این سیستم است. دو نوع نشتی وجود دارد: نشتی در فضا و نشتی در مسیرهای عبوری. گروه اول نشتی‌ها باعث از دست رفتن انرژی نمی‌شود، چرا که هوا به ناحیه‌ای که قرار است سرد کند می‌رود.
گروه دوم نشتی‌های باعث اضافه شدن انرژی فن برای حفظ فشار ثابت در Plenum و افزایش مصرف انرژی فن می‌شود؛ بنابراین در هنگام ساخت این سیستم‌ها، آب بندی صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است.
مشخصات کاربردی > UFAD و انرژی

ارزیابی انرژی سیستم‌های UFAD هنوز به صورت یک چالش است که پژوهش‌های عمرانی و مکانیکی بسیاری تا کنون بر روی آن انجام شده‌است. طرفداران UFAD، فشار فن کمتر لازم برای تهویه هوا در Plenum نسبت به داکت‌های سنتی را از مزایای این سیستم می‌دانند. فشار نمونهٔ Plenum برابر با ۲۵ پاسکال یا کمتر است.
ارتقاء راندمان سیستم سرمایشی، ذخیره انرژی و دمای عرضه بالاتر باعث طولانی‌تر شدن عمر اینگونه سیستم‌ها می‌شود. با این حال این تا حد زیادی به نوع شرایط آب و هوایی وابسته است و برای جلوگیری از چگالش بایستی رطوبت را به درستی کنترل کرد. در نقطه مقابل منتقدان این سیستم‌ها به فقدان آزمایش‌ها و پژوهشهای جامع در خصوص تأثیر شرایط آب و هوایی، طراحی سیستم و سهولت حرارتی و کیفیت هوا اشاره می‌نمایند. محدودیت ابزارهای بهینه‌سازی، استانداردهای طراحی و کمی تعدد پروژه‌هایی که از این سیستم استفاده می‌نمایند از مشکلات دیگر است.
کاربردها

این نوع سیستم‌ها در ساختمان‌های اداری خصوصاً در آن‌هایی که امکان تغییر کاربری با گذشت زمان وجود دارد، به صورت وسیعی کاربرد دارند. UFAD همچنین در مراکز فرماندهی، مراکز داده‌های فناوری اطلاعات، اتاق سرور که دارای بار سرمایشی بزرگ حاصل از تجهیزات التکرونیکی و کابل‌های دیتا هستند رایج است. راهنمای طراحی ASHRAE نشان می‌دهد که هر ساختمانی که داری یک کف کاذب برای توزیع کابل است می‌تواند از UFAD استفاده نماید.
در زمان کاربرد سیستم‌های UFAD در آزمایشگاه‌ها باید ملاحظات فضایی را به دقت مورد توجه قرار داد چرا که امکان انتقال مواد شیمیایی به Plenum و برهم خوردن فشار ایده‌آل فضا وجود دارد. کاربرد UFAD برای برخی از تأسیسات و فضاهای خاصی مثل ساختمان‌های غیر مسکونی کوچک، فضاهای مرطوب مثل استراحت گاه‌ها و استخرها، آشپزخانه و سالن‌های ورزشی توصیه نمی‌شود. از این سیستم همچنین می‌توان به صورت ترکیبی با دیگر سیستم‌های HVAC مثل تهویهٔ همرفتی، سیستم توزیع هوایی، سقف شیب دار یا تیر سرد برای تحقق عملکرد بهتر استفاده کرد.
قیاس UFAD با دیگر سیستم توزیع > هوایی (ترکیبی)

سیستم‌های ترکیبی هوایی متداول معمولاً داکت‌های هواساز و بازگشت هوا را در سطح سقف قرار می‌دهند. تأمین هوا با سرعت بالاتر از حد مجاز برای راحتی انسان است و دمای هوا بسته به بار سرمایشی- گرمایشی متفاوت است. فواره‌های هوای متلاطم، سریع هوای عرضه شده را با هوای اتاق ترکیب می‌نمایند. یک UFAD مهندسی ساز مناسب دارای مزایای متعددی چون انعطاف‌پذیری طراحی، ارتقاء سهولت حرارتی و کیفیت هوای داخلی و راندمان انرژی در آب و هوای مناسب و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری نسبت به سیستم‌های سنتی است.
قیاس UFAD با دیگر سیستم توزیع > تهویه همرفتی

سیستم‌های DV دارای اصول یکسان با سیستم‌های UFAD هستند. سیستم‌های DV هوای سرد را به فضای تهویه مطبوع شده در نزدیکی سطح کف رسانده و مسیر برگشت از سقف است. این با بهره‌برداری از خاصیت طبیعی هوای گرم و حرارت تولید شده با منابع حرارتی محقق می‌شود. در UFAD ترکیب با هوای ناحیهٔ مورد نظر بیشتر است. تفاوت عمدهٔ این دو روش در این است که در UFAD عرضه هوا از طریق خروجی‌های کوچکتر با سرعت بیشتری نسبت به DV انجام می‌شود و خروجی‌های عرضهٔ هوا را معمولاً ساکنان ساختمان کنترل می‌نمایند.


مسیرهای انتقال حرارت در سیستم UFAD
یبنه

| یبنه יַבְנֶה‎ یفنه‎> نویسه‌گردانی(های) عبری | یبنه יַבְנֶה‎ یفنه‎> نویسه‌گردانی(های) عبری |
| --- | --- |
 • ISO 259: Yabne
  Coat of arms of Yavne:   Coat of arms of Yavne
استان: استان مرکز
تأسیس‌شده: ۱۹۴۹
حکومت: حکومت
 • نوع: شهر
 • سرپرست شهرستان: Zvi Gov-Ari
مساحت: مساحت
 • کل: ۱۰۷۰۰ دونوم (۱۰٫۷ کیلومتر مربع یا ۴٫۱ مایل مربع)
جمعیت (۲۰۱۳): جمعیت (۲۰۱۳)
 • کل: ۳۶۹۸۰
یبنه (در عبری: יבנה) نام شهری در استان مرکزی اسرائیل است که جمعیت آن در سال ۲۰۰۶ ۳۱٬۹۰۰ نفر و مساحت آن ۱۰٫۷۰۰ کیلومتر مربع بوده است.
آکاسیای اکومیناتا

| آکاسیا اکومیناتا | آکاسیا اکومیناتا |
| --- | --- |
آکاسیا اکومیناتا، Acacia acuminata: آکاسیا اکومیناتا، Acacia acuminata
رده‌بندی علمی: رده‌بندی علمی
فرمانرو:: گیاهان
راسته:: باقلاسانان
تیره:: باقلاییان
سرده:: آکاسیا
گونه:: A. acuminata
نام دوبخشی: نام دوبخشی
Acacia acuminata : Acacia acuminata 
آکاسیا اکومیناتا (نام علمی: Acacia acuminata) نام یک گونه از سرده آکاسیا است.
بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی

| بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی | بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی |
| --- | --- |
محدوده ثبت‌نشده: محدوده ثبت‌نشده
بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی: بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی
بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربیLocation within the state of West Virginiaنمایش نقشه ویرجینیای غربیبیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربیبیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی (ایالات متحده آمریکا)نمایش نقشه ایالات متحده آمریکا: بیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربیLocation within the state of West Virginiaنمایش نقشه ویرجینیای غربیبیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربیبیگ ران، شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی (ایالات متحده آمریکا)نمایش نقشه ایالات متحده آمریکا
مختصات: ۳۹°۳۵′۴″ شمالی ۸۰°۳۴′۳۹″ غربی﻿ / ﻿۳۹٫۵۸۴۴۴°شمالی ۸۰٫۵۷۷۵۰°غربی﻿ / 39.58444; -80.57750: مختصات: ۳۹°۳۵′۴″ شمالی ۸۰°۳۴′۳۹″ غربی﻿ / ﻿۳۹٫۵۸۴۴۴°شمالی ۸۰٫۵۷۷۵۰°غربی﻿ / 39.58444; -80.57750
کشور: ایالات متحده آمریکا
ایالت آمریکا: ویرجینیای غربی
شهرستان: شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی -۵ (منطقه زمانی شرقی)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی -۴ (EDT)
زیپ‌کد: ۲۵۶۵۱
شماره GNIS: ۱۵۴۹۵۹۴
بیگ ران (به انگلیسی: Big Run) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان وتزل، ویرجینیای غربی واقع شده‌است.
بویوک دکه

| بویوک دکه | بویوک دکه |
| --- | --- |
بویوک دکه: بویوک دکه
مختصات: ۴۰°۱۱′۳۸″ شمالی ۴۷°۴۵′۱۴″ شرقی﻿ / ﻿۴۰٫۱۹۳۸۹°شمالی ۴۷٫۷۵۳۸۹°شرقی﻿ / 40.19389; 47.75389: مختصات: ۴۰°۱۱′۳۸″ شمالی ۴۷°۴۵′۱۴″ شرقی﻿ / ﻿۴۰٫۱۹۳۸۹°شمالی ۴۷٫۷۵۳۸۹°شرقی﻿ / 40.19389; 47.75389
کشور:  جمهوری آذربایجان
تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان: شهرستان زرداب
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۴ (AZT)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی +۵ (AZT)
بویوک دکه (به لاتین: Böyük Dəkkə) یک منطقه مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان زردآب واقع شده‌است.
زکیا ۹۹۹

نمایی از محل قرارگیری سیارک ۹۹۹ در مدار – ۲۰۱۲
سیارک ۹۹۹ (به انگلیسی: 999 Zachia، نامگذاری:1923NW) نهصد و نود و نهمین سیارک کشف شده‌است که در ۹ اوت ۱۹۲۳ و در هایدلبرگ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۱٫۱۰ است.
باستان (شهرستان سوزک)

| باستان Бостон | باستان Бостон |
| --- | --- |
باستان: باستان
مختصات: ۴۱°۱′۴۸″ شمالی ۷۲°۵۷′۳۶″ شرقی﻿ / ﻿۴۱٫۰۳۰۰۰°شمالی ۷۲٫۹۶۰۰۰°شرقی﻿ / 41.03000; 72.96000: مختصات: ۴۱°۱′۴۸″ شمالی ۷۲°۵۷′۳۶″ شرقی﻿ / ﻿۴۱٫۰۳۰۰۰°شمالی ۷۲٫۹۶۰۰۰°شرقی﻿ / 41.03000; 72.96000
کشور: قرقیزستان
منطقه: استان جلال‌آباد
منطقه: شهرستان سوزک
ارتفاع: ۸۵۰ متر (۲۷۹۰ فوت)
جمعیت (۲۰۰۹): جمعیت (۲۰۰۹)
 • کل: ۲۱۲۳
منطقهٔ زمانی: UTC +5
باستان (به لاتین: Boston) یک روستا در قرقیزستان است که در شهرستان سوزک واقع شده‌است. باستان ۲٬۱۲۳ نفر جمعیت دارد و ۸۵۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده‌است.
اچ اند ام

| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع: شرکت سهامی عام
ISIN: SE0000106270 
صنعت: خرده‌فروشی
بنا نهاده: ۱۹۴۷ (وستروس)
بنیانگذاران: ارلینگ پرسون
دفتر مرکزی:  استکهلم، سوئد
محدودهٔ فعالیت: جهانی
مدیر عامل اجرایی: کارل-یوهان پیرسون
رئیس هیئت مدیره: استفان پیرسون
محصولات: پوشاک لوازم آرایشی
درآمد:  ۲۴٫۸ $ میلیارد دلار (۲۰۱۹)
سود خالص:  ۱٫۵ $ میلیارد دلار (۲۰۱۹)
مجموع دارایی:  ۱۹٫۳ $ میلیارد دلار (۲۰۱۹)
تعداد کارکنان: ۱۰۷٬۳۷۵ نفر (۲۰۱۹)
وبگاه: www.HM.com
یکی از مراکز خرید اچ اند ام در شهر توکیو، ژاپن
اچ اند ام (به انگلیسی: H&M) شرکت خرده‌فروشی لباس سوئدی و چندملیتی است، که به دلیل ارائه محصولات فست-فشن در بازار پوشاک مردان، زنان، نوجوانان و کودکان شناخته شده می‌باشد.
شرکت اچ اند ام در ۴۳ کشور دارای شعبه، فروشگاه و مرکز خرید بوده و شمار کارکنان آن تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۷ هزار نفر اعلام شده است. تعداد فروشگاه‌های این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۱ برابر ۴۸۰۱ شعبه بود.
شرکت اچ اند ام پس از شرکت اسپانیایی ایندیتکس (مالک فروشگاه‌های زارا) در رتبه دوم از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان لباس در جهان شناخته می‌شود. شرکت آمریکایی گپ پس از این شرکت سوئدی و در رتبه سوم قرار دارد.
تیم طراحی اچ‌اندام در ساختمان مرکزی آن در شهر استکهلم، سوئد مستقر می‌باشد. محصولات این شرکت پس از طراحی و تعیین مشخصات کالای مورد نظر وارد مرحله برون‌سپاری شده و به ۸۰۰ کارخانه تولیدی اچ اند ام در اروپا و آسیا ارسال می‌گردد.
یوتام هالپرین

| 0 | 1 |
| --- | --- |
Hapoel Jerusalem: Hapoel Jerusalem
پست: Sporting director
لیگ: Israeli Premier League FIBA Champions League
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زادهٔ: ۲۴ ژانویهٔ ۱۹۸۴ ‏(۴۰ سال) تل‌آویو
ملیت: اسرائیل
قد: ۱٫۹۳ متر (۶ فوت ۴ اینچ)
وزن: ۹۵ کیلوگرم (۲۰۹ پوند)
اطلاعات حرفه: اطلاعات حرفه
درفت ان‌بی‌ای: ۲۰۰۶: راند دوم، پنجاه و سوم پیک کلی
انتخاب‌شده توسط سیاتل سوپرسانیکس: انتخاب‌شده توسط سیاتل سوپرسانیکس
پیشه بازیکنی: ۲۰۰۱–۲۰۱۸
پست: شوتینگ گارد / پوینت گارد
شماره: ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۲۱
پیشه مربی‌گری: ۲۰۱۸–اکنون
تاریخچه فعالیت: تاریخچه فعالیت
به‌عنوان بازیکن:: به‌عنوان بازیکن:
۲۰۰۱–۲۰۰۵: Maccabi Tel Aviv
۲۰۰۵–۲۰۰۶: Union Olimpija
۲۰۰۶–۲۰۰۸: Maccabi Tel Aviv
۲۰۰۸–۲۰۱۱: باشگاه بسکتبال المپیاکوس
۲۰۱۱–۲۰۱۲: Spartak Saint Petersburg
۲۰۱۲–۲۰۱۳: باشگاه بسکتبال بایرن مونیخ
۲۰۱۳–۲۰۱۸: Hapoel Jerusalem
به‌عنوان مربی:: به‌عنوان مربی:
۲۰۱۸–present: Hapoel Jerusalem (Sporting director)
۲۰۲۱–۲۰۲۲: Hapoel Jerusalem (Interim head coach)
 :  
دستاوردهای حرفه‌ای و جوایز: دستاوردهای حرفه‌ای و جوایز
 ۲× EuroLeague champion (2004، ۲۰۰۵)  All-EuroLeague Second Team (2008)  ۲× All-EuroCup Second Team (2012، ۲۰۱۴)  ۷× Israeli Super League champion (2002–2005, 2007, 2015, 2017)  ۴× Israeli State Cup winner (2002–2005)  ۳× Israeli League Cup winner (2007, 2014, 2016)  Israeli League Cup MVP (2014)  ۲× Greek Cup winner (2010, 2011)  Slovenian League champion (2006)  Slovenian Cup winner (2006) :  ۲× EuroLeague champion (2004، ۲۰۰۵)  All-EuroLeague Second Team (2008)  ۲× All-EuroCup Second Team (2012، ۲۰۱۴)  ۷× Israeli Super League champion (2002–2005, 2007, 2015, 2017)  ۴× Israeli State Cup winner (2002–2005)  ۳× Israeli League Cup winner (2007, 2014, 2016)  Israeli League Cup MVP (2014)  ۲× Greek Cup winner (2010, 2011)  Slovenian League champion (2006)  Slovenian Cup winner (2006) 
 :  
آمار  در Basketball-Reference.com: آمار  در Basketball-Reference.com
یوتام هالپرین (عبری: יותם הלפרין‎؛ زادهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۱۹۸۴) بازیکن بسکتبال اهل اسرائیل است.
حرفه

از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به باشگاه بسکتبال بایرن مونیخ و باشگاه بسکتبال المپیاکوس اشاره کرد.
باتری آلومینیومی-یونی

باتری آلومینوم یونی
باتری‌های آلومینیوم یونی (به انگلیسی: Aluminium-ion batteries) دسته‌ای از باتری‌های قابل شارژ هستند که در آن یونهای آلومینیوم با جریان یافتن از سمت الکترود منفی باتری یعنی آند، به الکترود مثبت یعنی کاتد، انرژی الکتریکی را تولید می‌کنند. در هنگام شارژ مجدد، یون‌های آلومینیوم به الکترود منفی برمی گردند که یون می‌تواند سه الکترون را مبادله کنند.
این بدان معنی است که یک یون Al+3 معادل سه یون Li+1 در کاتدهای معمولی است.
همچنین با توجه به آن که از آنجا که شعاع یونی Al+3 و Li+1 نزدیک هستند، تعداد الکترون‌ها ی بیشتری بوسیله Al+3 می‌تواند جذب کاتدها شود بدون آن که پودر شوند. در واقع وجود ۳ الکترون در یون Al+3 هم مزیت و هم نقطه ضعف این نوع باتری است. در واقع انتقال ۳ واحد بار توسط یک یون به‌طور قابل توجهی ظرفیت ذخیره انرژی را افزایش می‌دهد که نکته مثبتی است اما از طرفی دیگر نیز درهم آمیختگی الکترواستاتیکی ماده میزبان با یک کاتیون سه ظرفیتی، یک واکنش الکتروشیمیایی بسیار قوی است.
باتری‌های مبتنی بر آلومینیوم قابل شارژ، علاوه بر قابلیت‌هایی همچون کم هزینه بودن و قابلیت اشتعال پایین، به علت وجود یون‌های دارای سه الکترون، ظرفیت بالایی نیز دارند.
انتظار می‌رود بی اثر بودن آلومینیوم و سهولت کار با آن در یک محیط عادی، بهبود قابل توجهی در ایمنی برای این نوع باتری‌ها ایجاد کند.
بعلاوه، آلومینیوم به دلیل چگالی بالای خود در مقایسه با لیتیم، پتاسیم، منیزیم، سدیم، کلسیم و روی از ظرفیت حجمی به نسبت بالاتری نیز برخوردار است.
این به این معنی است که انرژی ذخیره شده در باتری‌های آلومینیوم به ازای واحد حجم، بیشتر از انرژی باتری‌های فلزی دیگر است بنابراین انتظار می‌رود که اندازه باتری‌های آلومینیوم کوچکتر باشد.
همچنین باتری‌های آلومینیوم یونی تعداد سیکل‌های شارژ بیشتری دارند؛ بنابراین، باتری‌های آلومینیوم یونی توانایی جایگزینی باتری‌های لیتیوم یون را دارند.
طراحی

همانند سایر باتری‌ها، ساختار اصلی باتری‌های آلومینیوم یونی نیز تشکیل شده از دو الکترود است که بوسیله یک الکترولیت بهم دیگر متصل می شون.
در واقع الکترولیت یک ماده رسانایی یونی (و نه الکتریکی) است که واسطه ای برای جریان یافتن حامل‌های بار است.
بر خلاف باتری‌های یون لیتیوم، جایی که یون متحرک Li+1 است، آلومینیوم در اکثر الکترولیت‌ها با کلرید واکنش می‌دهد و یک حامل بار متحرک آنیونی، معمولاً AlCl۴–1 یا Al2Cl7-1 تولید می‌کند.
میزان انرژی یا توانی که باتری می‌تواند آزاد کند به عواملی از جمله ولتاژ، ظرفیت سلول و ترکیب شیمیایی سلول باتری بستگی دارد. یک باتری می‌تواند میزان انرژی خروجی را بوسیله موارد زیر به حداکثر برساند:
افزایش اختلاف پتانسیل شیمیایی بین دو الکترود
کاهش جرم واکنش دهنده‌ها
جلوگیری از تغییر ماهیت الکترولیت توسط واکنش‌های شیمیایی
مقایسه با باتری لیتیم یونی

باتری‌های آلومینیوم یونی از نظر مفهومی مشابه باتری‌های لیتیوم یونی هستند، اما به جای آند لیتیوم، دارای آند آلومینیوم هستند.
در حالی که ولتاژ تئوری باتری‌های آلومینیوم یونی (۲٫۶۵ ولت) کمتر از باتری‌های لیتیوم یونی (۴ ولت) است اما ظرفیت انرژی نظری برای باتری‌های یون آلومینیوم 1060Wh / kg در مقایسه با ظرفیت 406Wh / kg لیتیوم یونی است.
امروزه باتری‌های لیتیوم یونی دارای چگالی توان بالا (تخلیه سریع) و چگالی انرژی بالا هستند (شارژ زیادی را در خود نگه می‌دارند). آن‌ها هم‌چنین می‌توانند ساختار دندریتی ایجاد کنند که می‌تواند اتصال کوتاه در باتری ایجاد کند و منجر به آتش‌سوزی شود.
هم‌چنین آلومینیوم انرژی را با کارایی بیشتری منتقل می‌کند.
در داخل یک باتری، اتم‌های عنصر (لیتیوم یا آلومینیوم) مقداری از الکترون‌های خود را از دست می‌دهند بوسیله یک سیم خارجی جریان خود را به یک دستگاه منتقل می‌کنند.
یون‌های لیتیوم به دلیل ساختار اتمی خود هر بار می‌توانند فقط یک الکترون تهیه کنند در حالی که آلومینیوم می‌تواند سه بار درهمین مدت زمان بدهد.
آلومینیوم هم‌چنین نسبت به لیتیوم فراوان است که باعث کاهش هزینه‌های مواد می‌شود.
چالش‌ها

باتری‌های آلومینیوم یونی عمر نسبتاً کوتاهی دارند زیرا با ترکیب گرما، سرعت شارژ و سیکل‌های شارژ-تخلیه می‌تواند به‌طور چشمگیری ظرفیت انرژی را کاهش دهد.
نکته دیگر این است که وقتی باتری‌های فلزی یونی کاملاً تخلیه می‌شوند، دیگر نمی‌توان دوباره آنها را شارژ کرد.
الکترولیت‌های یونی اگرچه ایمنی و پایداری بلند مدت دستگاه‌ها را با به حداقل رساندن خوردگی بهبود می‌بخشد، اما تولید و خرید آنها گران‌قیمت است و بنابراین ممکن است برای تولید انبوه باتری‌های آلومینیوم یونی مناسب نباشد.
نکته دیگر نیز آن است که پیشرفت‌های فعلی فقط به مقیاس آزمایشگاهی محدود است، یعنی باید کارها و تحقیقات بیشتری برای تولید در مقیاس انبوه انجام شود.
تحقیقات

تیم‌های مختلف تحقیقاتی در حال آزمایش آلومینیوم و سایر ترکیبات شیمیایی برای تولید باتری کارآمد، با دوام و ایمن هستند که برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
تحقیقات > آزمایشگاه ملی اوک ریج

در سال ۲۰۱۰، آزمایشگاه ملی اوک ریج (ORNL) دستگاهی با ظرفیت ذخیره انرژی بالا را تولید و به ثبت رساند که ظرفیت انرژی باتری‌های یون آلومینیوم 1060Wh / kg در مقایسه با ظرفیت 406Wh / kg لیتیوم یونی بود.
ORNL به جای الکترولیت آبی معمولی که گاز هیدروژن تولید کرده و باعث خوردگی آند آلومینیومی می‌شود، از یک الکترولیت یونی استفاده کرد.
با این حال، الکترولیت‌های یونی رسانایی کمتری دارند و ظرفیت انرژی را کاهش می‌دهند.
با کاهش فاصله بین آند و کاتد می‌تواند هدایت الکتریکی کاهش یافته را جبران کرد، اما باعث گرم شدن می‌شود.
ORNL کاتدی را ساخته‌است که از اکسید منگنز تشکیل شده و باعث کاهش بیشتر خوردگی می‌شود.