منبع تغذیه سوئیچینگ
انواع منبع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه سوئیچینگ (صنعتی) به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
منابع تغذیه سوئیچینگ ریلی
منابع تغذیه سوئیچینگ کف خواب
تفاوت‌های عمده این دو تغذیه در رنج متفاوت ولتاژ ورودی، حفاظت اتصال کوتاه به کار رفته در آن، چینش و نوع پایه‌های مورد استفاده و ساختار ظاهری آنها با هم است.
در منبع تغذیه‌های ریلی معمولاً محدوده قابل قبول ولتاژ ورودی بسیار وسیع تر از منابع تغذیه کتابی است. به‌طور معمول در منابع تغذیه ریلی ولتاژ ورودی از ۱۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت بدون ایجاد مشکل در کارایی منبع می‌تواند تغییر کند اما محدوده ولتاژ ورودی منابع تغذیه کتابی برای حالت ۲۲۰ ولت تنها به اندازه ۳۳ ولت بالا و پایین‌تر از مقدار ۲۲۰ ولت می‌باشد.
با اتصال کوتاه شدن خروجی یا ایجاد اضافه جریان در خروجی منابع تغذیه کتابی به کلی قطع شده و برای شروع مجدد نیاز به قطع برق از ورودی و اتصال مجدد آن به تغذیه است در حالی که در منابع ریلی پس از برطرف شدن اتصال کوتاه به‌طور اتومات به کار خود بازمی‌گردد. درون منابع کتابی یک سوئیچ یا کلید وجود دارد که در صورتی که با ولتاژ برق ورودی متناسب تنظیم نشده باشد می‌تواند باعث سوختن دستگاه شود یا خروجی نامناسبی داشته باشد.
نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه داشت نحوه برگشتن از حالت‌های اضطرای به حالت عادی است. در منابع تغذیه کفی در صورت وجود حفاظت مورد نظر، پس از رفع شدن آن حالت اضطراری برای بازگشت به حالت عادی و نرمال باید برق ورودی دستگاه قطع شده و پس از چند ثانیه مجدداً برق ورودی وصل شود. به عنوان مثال وقتی که خروجی دستگاه اتصال کوتاه شود منابع تغذیه کف خواب (در صورت داشتن حفاظت اتصال کوتاه) خاموش می‌شود. پس از بر طرف شدن مشکل اتصال کوتاه برای بازگشت به حالت عادی باید ورودی منبع تغذیه قطع شده و مجدداً پس از چند ثانیه وصل گردد تا دستگاه روشن شود.
اما در منابع تغذیه ریلی این فرایند به‌طور خودکار انجام می‌شود و پس از رفع شدن مشکل، دستگاه به صورت اتومات به مدار بازمی‌گردد.
از آنجا که در منابع کتابی (کف خواب) ترمینال‌های ورودی برق شهر و خروجی کنار هم چیده شده‌است خطر اتصالی کوتاه ورودی و خروجی یا اشتباه در نصب و راه اندازی بیشتر است. اصولاً پیشنهاد می‌شود به منظور زیبایی و سادگی نصب و ایمنی بیشتر از منابع تغذیه‌ای استفاده کنید که ترمینال‌های ورودی از هم با فاصلهٔ مطمئنی قرار گرفته باشند. از نقطه نظر هزینه، قیمت منابع تغذیه ریلی بیشتر از منابع تغذیه کتابی است که این امر به نوبهٔ خود می‌تواند یک فاکتور مؤثر در انتخاب منبع تغذیه به حساب آید.
در پایان اگر از تابلو برق برای راه انداز اتوماسیون برق صنعتی استفاده می‌کنید نصب منبع تغذیه روی ریل‌های تابلو می‌تواند حس زیباتری نسبت به منابع تغذیه کتابی به شما دهد.
برای مقایسه بهتر این دو نوع منبع تغذیه، جدول زیر آورده شده‌است. توجه داشته باشید که مقایسه‌ها بین منابع تغذیه ریلی و کف خواب معتبر موجود در بازار صورت گرفته‌است.
| آیتم | توضیحات | منبع تغذیه سوئیچنگ کف خواب (کفی) صنعتی | منبع تغذیه سوئیچنگ ریلی صنعتی |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده مورد قبول ولتاژ ورودی (Input Range Voltage) | محدوده ولتاژی که دستگاه در آن می‌تواند به درستی کار کند | ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت (با تلرانس ۱۵ درصد) که توسط کاربر انتخاب می‌شود | به‌طور معمول در بازه وسیعی از ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت |
| حفاظت افت ولتاژ ورودی (Brownout Voltage Protection) | حفاظت خود منبع تغذیه از افت ولتاژ ورودی | ممکن است در برخی مدل‌ها وجود داشته باشد | وجود دارد |
| حفاظت اتصال کوتاه (Short Circuit Protection) | در صورت اتصال کوتاه سیم‌های خروجی منبع تغذیه خاموش شود | در برخی مدل‌ها | وجود دارد |
| حفاظت اضافه جریان خروجی (Over load Protection) | وقتی که جریان خروجی به مقدار غیرمجاز خود برسد جریان خروجی به اندازه مجاز خود بر می‌گردد. | در برخی مدل‌ها | در برخی مدل‌ها |
| حفاظت اضافه ولتاژ خروجی (Overload Protection) | وقتی که ولتاژ خروجی به مقدار غیرمجاز خود رسید ولتاژ خروجی کاهش می‌یابد. | وجود دارد | وجود دارد |
| قابلیت شروع نرم (Soft Start) | سافت استارت | در برخی مدل‌ها | در برخی مدل‌ها و برندها |
| قابلیت شروع با وقفه (Delay Start) | در لحظه شروع خروجی وقتی متصل می‌شود که ولتاژ ثابت شده باشد | در برخی مدل‌ها | در برخی مدل‌ها |
| میزان ریپل خروجی (Ripple) | میزان نوسانات ولتاژ خروجی | کمتر از ۲۵۰ میلی ولت | کمتر از ۲۵۰ میلی ولت |
| نحوه بازگشت به حالت نرمال | نحوه بازگشت منبع تغذیه به حالت عادی پس از رفع مشکل (در صورت وجود محاظت مورد نظر) | باید برق ورودی قطع و مجدداً پس از چند ثانیه وصل شود | به‌طور خودکار انجام می‌شود |
| ایمنی نصب و راه اندازی | احتمال اتصال ورودی‌ها با خروجی هنگام نصب و استفاده | ایمنی پایین‌تر | ایمنی بالاتر |
| جایگاه ترمینال‌ها | محل قرارگیری ترمینالها | ترمینال‌های ورودی و خروجی در یک سمت دستگاه | در برخی مدل‌های به جهت ایمنی بیشتر ترمینال‌های ورودی و خروجی جدا از هم قرار دارد |
| تعداد ترمینال‌ها | تعداد ترمینال‌های ورودی و خروجی | بسته به مدل از ۵ ترمینال به بالا (فاز – نول – ارت – مثبت – منفی) | بسته به مدل از ۵ ترمینال به بالا (فاز – نول – ارت – مثبت – منفی) |
| ابعاد |  | متوسط و بزرگ | کوچک |
| راحتی نصب و کاربرد |  | سخت | راحت |
| طول عمر |  | کم | زیاد |
| کاربرد |  | وسایل غیر حساس مانند تابلوهای LED، | تجهیزات حساس مانند PLC, HMI، سنسور |