رله حفاظتی
ANSI CODE

| ردیف | نام فارسی و لایتن رله‌های حفاظتی | کداستاندارد ANSI | ! توضیح مختصر نحوه عملکرد |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | رله راه‌انداز تأخیری یا رله وصل‌کننده TIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAY  | ۲ | یکی از رله‌های کمکی بوده که با تأخیر عمل کرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود. |
| ۲ | رله اینترلاک CHECKING OR INTERLOCKING RELAY  | ۳ | این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت کلید را کنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنکتور یا سکسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود. |
| ۳ | کنتاکتور اصلی MASTER CONTACTOR  | ۴ | این کنتاکتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد. |
| ۴ | رله دیستانس (فاصله‌یاب) DISTANCE RELAY  | ۲۱ | این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل می‌کند. |
| ۵ | رله دیستانس (فاصله‌یاب) DISTANCE RELAY  | N21 | این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل می‌کند. |
| ۶ | رله افزایش شار مغناطیسی OVER FLUX RELAY  | ۲۴ | بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فرکانس عمل می‌نماید. |
| ۷ | رله چک‌کننده حالت سنکرون SYNCHRONIZING CHECK RELAY  | ۲۵ | هرگاه حالت سنکرون دو شبکه ایجاد گردد عمل می‌کند (جهت برقراری لاجیک ۲ از ۳ یا …). |
| ۸ | رله افزایش درجه حرارت روغن OIL TEMPERATURE RELAY  | ۲۶ | در صورت افزایش درجه حرارت روغن ترانس بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید. |
| ۹ | رله کاهش ولتاژ UNDER VOLTAGE RELAY  | ۲۷ | در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید. |
| ۱۰ | رله توان اکتیو ACTIVE POWER RELAY  | 32P | این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید. |
| ۱۱ | رله توان راکتیو REACTIVE POWER RELAY  | 32Q | این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید. |
| ۱۲ | رله کاهش توان یا جریان UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY  | ۳۷ | در صورت کاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید. |
| ۱۳ | رله مؤلفه منفی جریان PHASE UNBALANCE CURRENT RELAY  | ۴۶ | در صورت ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل می‌کند. |
| ۱۴ | زله مؤلفه مثبت ولتاژ VOLTAGE UNBALANCE RELAY  | ۴۷ | در صورت جابجایی فاز یا ایجاد اختلاف زاویه ولتاژی عمل می‌کند |
| ۱۵ | رله حرارتی (اضافه بار) THERMAL OVERLOAD RELAY  | ۴۹ | در صورت وجود اضافه بار و برمبنای درجه حرارت (موتور و ترانس) بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید. |
| ۱۶ | رله افزایش درجه حرارت سیم پیچ WINDING TEMPERATURE RELAY  | ۴۹ | هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌کند. |
| ۱۷ | رله جریان زیاد لحظه‌ای INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY  | ۵۰ | این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید. |
| ۱۸ | رله جریان زیاد تأخیری TIME OVER CURRENT RELAY  | ۵۱ | در صورت بروز اتصالی‌های فاز با فاز یا نوترال در تجهیزات شبکه به صورت تأخیری عمل می‌نماید. |
| ۱۹ | رله اتصال زمین لحظه ای TIME DELAY OVERCURRENT RELAY  | 50N | در صورت بروز اتصالی فازبا زمین به صورت آنی عمل می‌نماید. |
| ۲۰ | رله اتصال زمین تأخیری TME DELAY EARTH FAULT RELAY  | 51N | در صورت بروز اتصالی فازبا زمین به صورت تأخیری و بر اساس منحنی حفاظت عمل می‌کند. |
|  |   |  |  |
| ۲۲ | کلید قطع‌کننده مدار متناوب A.C. CIRCULT BREAKER  | ۵۲ | کلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار |
| ۲۳ | رله ضریب قدرت POWER FACTOR RELAY  | ۵۵ | این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید. |
| ۲۴ | رله اضافه ولتاژ OVER VOLTAGE RELAY  | ۵۹ | این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید. |
| ۲۵ | رله نامتعادلی ولتاژها یا جریان‌ها VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY  | ۶۰ | این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید. |
| ۲۶ | رله عملکرد فیوز FUSE FAILURE RELAY  | ۶۰ | هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشکالی بوجود آمده و باعث قطع کلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید. |
| ۲۷ | رله بوخهولتز BUCHHOLTZ RELAY  | ۶۳ | این رله در زمانی که در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل می‌کند. |
| ۲۸ | رله دریچه انفجار PRESSURE RELIEF RELAY  | D62 | این رله در زمانی که فشار داخل تانک اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملکرد دارد. |
| ۲۹ | رله اتصال زمین محدوده RESTRICTED EARTH FAULT  | ۶۴ N87  | این رله در زمانی که در محدوده کار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل می‌کند. |
| ۳۰ | رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقی‌مانده) (RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY  | ۶۴ | این رله در صورت ایجاد ولتاژی بیش از حد تنظیمی در نوترال ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل می‌کند. |
| ۳۱ | رله اضافه جریان جهت‌دار DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY  | ۶۷ | در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد کرد. |
| ۳۲ | رله اتصال زمین جهت‌دار DIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY  | C67 | در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد کرد. |
| ۳۳ | رله بلوک (مسدود) کننده BLOCKING RELAY  | ۶۸ | این رله در صورت تحریک، یک یا چند عملکرد را بلوکه (مسدود) خواهد نمود. |
| ۳۴ | رله سطح روغن OIL LEVEL RELAY  | ۷۱ | هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دلیل از حد تنظیمی افزایش یا کاهش یابد، عمل می‌کند. |
| ۳۵ | رله آلارم ALARM RELAY  | ۷۴ | تحریک این رله منجر به برقراری آلارم خواهد شد. |
| ۳۶ | رله کنترل مدار قطع دیژنکتور TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY  | ۷۴ | هرگاه در مدار کنترل قطع و وصل دیژنکتور اشکالی بوجود آید، عمل می‌کند. |
| ۳۷ | رله جریان زیاد (DC) D.C. OVER CURRENT RELAY  | ۷۶ | در صورت افزایش جریان DC به بیش از حد تنظیمی، این رله عمل خواهد کرد. |
| ۳۸ | رله عمل‌کننده با سیگنال رله پروتکشن TELEPROTECTION OPERATING RELAY  | ۷۷ | رله مشخص‌کننده عمل سیتسم تله پروتکشن |
| ۳۹ | رله اندازه‌گیری زاویه فاز PHASE ANGLE MEASURING RELAY  | ۷۸ | این رله زاویه فاز بین دو پارامتر را اندازه‌گیری و در صورت خارج بودن از محدوده تنظیمی عمل خواهد کرد. |
| ۴۰ | رله وصل مجدد RECLOSING RELAY  | ۷۹ | این رله در صورت قطع خودکار فیدر ناشی از خطاهای مجاز به وصل مجدد، عمل می‌کند. |
| ۴۱ | رله فرکانسی FREQUENCY RELAY  | ۸۱ | در صورت تغییر فرکانس شبکه از حد مجاز عمل می‌نماید. |
| ۴۲ | رله انتخاب‌کننده (کنترل اتوماتیک) یا انتقال دهنده عمل کنترل AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL  | ۸۳ | با تحریک این رله و بسته به شرایط پیش‌بینی شده یکی از دو وضعیت (عملکرد اتوماتیک رله) یا (انتقال فرمان به واحدی دیگر) انتخاب می‌شود. |
| ۴۳ | رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا کاربر CARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY  | ۸۵ | این رله در صورت دریافت سیگنال قطع از پست مقابل از طریق کابل پیلوت یا کاریر نسبت به قطع کلید اقدام می‌نماید. |
| ۴۴ | رله لاک اوت (قفل‌کننده) LOCKING OUT RELAY  | ۸۶ | در صورت عملکرد سیستم حفاظتی که مبین اشکال در تجهیزات شبکه یا آسیب دیدگی آن‌ها باشد فرمان وصل فیدر را مسدود می‌نماید. |
| ۴۵ | رله دیفرانسیل (تفاضلی) DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY  | ۸۷ | این رله در صورت عدم توازن جریان‌های ورودی و خروجی عمل می‌نماید. |
| ۴۶ | رله دیفرانسیل ترانسفورماتور TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY  | T87 | در صورت عدم توازن بین جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور که ناشی از بروز خطا در داخل آن است عمل می‌نماید. |
| ۴۷ | رله دیفرانسیل خط یا کابل LINE DIFFERENTIAL RELAY  | L87 | در صورت اختلاف بین جریان ابتداء و انتهای خط یا کابل عمل می‌کند. |
| ۴۸ | رله کنترل اتوماتیک ولتاژ AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY  | ۹۰ | وظیفه این رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از طریق کنترل تپ‌ها می‌باشد. |
| ۴۹ | رله فرمان قطع TRIP RELAY  | ۹۴ | این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن کویل قطع دیژنکتور تحریک می‌گردد. |
| ۵۰ | رله فاصله‌یاب FAULT LOCATOR RELAY  | ۹۶ | این رله می‌تواندفاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط از محل پست را تعیین نماید. |
این رله‌ها در دو نمونهٔ مکانیکی و میکروکنترلری تولید و به بازار صنعت عرضه می‌شوند که رله‌های مکانیکی در صنایع قدیمی مورد استفاده قرار گرفته و به تدریج در حال جایگزینی با رله‌های میکروکنترلر هستند.
قابلیت زمان ثبت خطا، اندازه‌گیری میزان پارامترهای خطا (به عنوان مثال میزان جریان اتصال کوتاه) و سرعت عملکرد بسیار بالا از جمله ویژگی‌های بارز رله‌های میکروکنترلری می‌باشد.