stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ترانسفورماتور جریان

یک ترانس جریان برای کار در شبکهٔ 110kV.
ترانسهای جریان یا (current transformer (CT برای نمونه‌گیری جریان به نسبت گذر جریان از سیم پیچ اولیه خود و القای آن در سیم پیچ ثانویه کاربرد دارند. این ترانسفورمرها برای حفاظت و اندازه‌گیری در ابتدای توان راه‌های ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس توان و ورودی ثانویه ترانس و همچنین در خروجی‌های پست و نقاط کلیدی دیگر که نیاز است جریان در آن نقطه تحت نظر باشد به کار گرفته می‌شود که هر کدام از این نقاط با ترانس ویژه به خود چه از نظر جداگری و ساختمان و چه از دید نیرو و دقت (ریزسنجی)، نصب و به کار برده می‌شوند.
ترانسفورماتور جریان از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه پدید آمده که جریان واقعی در پست از اولیه گذر نموده و در پی گذر این جریان و فراخور آن، جریان کمی (نزدیک به چند آمپر) در ثانویه پدید می‌آید. ثانویه این ترانسها با اندازه کمتری از اولیه خود که تا حد بسیار بالایی همه ویژگی‌های جریان در سیم پیچ اولیه خود را دارد به ابزار فشار ضعیف پست و رله‌ها و نشان دهنده‌ها متصل می‌شوند. ثانویه این ترانسها دارای سیم پیچ با دورهای بیشتری نسبت به اولیه است که اغلب تنهاشامل یک شمش یا چند دور از شمش است ساخته می‌شود.
نکته‌ای که قابل ملاحظه و چشمگیر است، اندازه در تعداد دور سیم پیچ است که باید به نسبت خواسته شده رسید. در ثانویه سیم‌های دور هسته سیم‌های لاکی هستند. هسته‌های حفاظتی بدون در نظر داشتن تصحیح دور ساخته می‌شوند ولی در هسته‌های اندازه‌گیری برای رسیدن به بارها و دقت‌های مورد نیاز تصحیح دور انجام می‌شود. اندازه بار در ثانویه، از نکته‌های دیگر است که در طراحی برینه (سطح مقطع) سیم پیچ سودمند است. این ترانسها هم باید در حالت و شرایط عادی و هم در شرایط اضطراری مانند جریان زیاد یا هر خطایی که ممکن است پدید آید توانایی اندازه‌گیری ونمونه‌گیری جریان را داشته باشد.
یکی ازمهمترین نمونه‌ها در ساختمان یک ترانس جریان، تفاوت ولتاژ بسیار بالا بین اولیه و ثانویه می‌باشد زیرا ولتاژ اولیه همان ولتاژ نامی پست است، با اینکه ولتاژ ثانویه خیلی پایین می‌باشد که با توجه به این مورد بایستی بین اولیه و ثانویه ایزولاسیون کافی وجود داشته باشد. ترانسفورماتورهای جریانی که در پست‌های فشارقوی به کار گرفته می‌شوند، دارای جداساز کاغذ و روغن (همزمان) می‌باشند.
دسته‌بندی ترانسفورماتورهای جریان از دید ساختمانی

شالوده و طراحی این ترانسفورماتورها نیز بستگی به سازنده آن دارد، ولی روی هم رفته ترانسفورماتورهای جریان از دید ساختمانی در گونه‌های مختلف زیر ساخته می‌شوند:
CTهای هسته پایین
CTهای هسته بالا
نوع شاخی(Bushing)
نوع شمشی
نوع چنبره‌ای
۶- نوع چهارچوبی یا رزینی (Castin Resine)
دسته‌بندی ترانسفورماتورهای جریان از دید ساختمانی > ترانسهای جریان هسته پائین یا Tank type

در این نوع، سیم پیچ اولیه در درون یک بوشینگ "U" شکل جای دارد، بگونه‌ای که بخش پایین "U" در درون یک تشت جای گرفته و در این حالت پیرامون اولیه بوسیله کاغذ جدا شده و در روغن شناور می‌باشند در این حالت تشت فلزی از تظر الکتریکی حفاظت می‌شود. سیم پیچی‌های ثانویه مانند زنجیره، هادی اولیه را در بر می‌گیرند. در این شالوده، در ازای اولیه کمابیش بسیار بوده و گذر جریان باعث گرم شدن ترانس گردش می‌گردد. استفاده از این نوع ترانس‌های گردش بیشتر در زمان‌هایی است که چندین هسته و نیز پیوستارهای بسیار در نخستین برای دسترسی به نسبت‌های مختلف گردش نیاز باشد.
در این ترانسها ترکیب روغن به همراه دانه‌های ریز کوارتز ناب است که کمینه شدن ابعاد ترانس را در پی دارد.
تشت روغن کاملاً آب‌بندی است و نیاز به بازبینی و نگهداری ندارد.
دسته‌بندی ترانسفورماتورهای جریان از دید ساختمانی > ترانسهای جریان هسته بالا

در این نوع ترانسها راه عبوری در نخستینه بسیار کوتاه می‌شود. هادی نخستین از درون یک زنجیره گذر کرده و سیم پیچ دومینه دور هسته حلقوی پیچیده شده‌است؛ که ثانویه آن در بخش بالا بوده و به نام "Top Core " یا "Inverted" مشهور می‌باشند. همه سیم پیچ‌ها در درون جداگری از روغن جای دارد و سرهای دومینه به دست سیم‌های عایق شده از درون یک لوله به بسته پایانه راهبری می‌شود. برای ایجاد جداگر کافی بین دومینه و نخستین در فراگرد و اطراف سیم پیچ دومینه شمار فراوانی دور کاغذ که با توجه به ولتاژ ترانسفورماتورها تعیین می‌گردد، پیچیده می‌شود و فضای تهی بین کاغذ و نخستینه نیز با روغن انباشته می‌شود. در ولتاژهای بالا می‌تواند که سیم پیچ ثانویه در یک چهارچوب آلومینیومی جاسازی شود.
در هر دو حالت بالا بایستی کوشش شود که به هیچ عنوان هوا یا ریزه‌های دیگر به درون تشت ترانسفورماتورهای گردش رخنه ننموده باشد، از این رو در بالای ترانسفورماتورها بایستی فضای تهی پدیدآورد که برای ایزوله نمودن از هوا، از فولاد یا تفلون یا دریچه لاستیکی (ارتجاعی) بهره‌گیری می‌شود که در پی گستردگی و فشردگی روغن بالا و پایین می‌روند. در برخی از شالوده‌ها نیز تشت بالای روغن را از گاز نیتروژن پر می‌کنند.
دسته‌بندی ترانسفورماتورهای جریان از دید ساختمانی > ترانس‌های جریان بوشینگی

در برخی از دستگاه‌ها مانند کلیدهایی از نوع "Dead Tank Type" یا ترانسفورماتورهای توان و رآکتورها برای صرفه‌جویی می‌توان دومینه یک ترانس گردش را در داخل بوشینگ دستگاه‌ها گذاشت، به گونه ایکه نخستینه آن با اولیه دستگاه مشترک باشد. این نوع ترانس را ترانسفورماتورهای جریان از نوع بوشینگی می‌نامند. در ولتاژهای پایین نیز می‌تواند از رزین با نام ماده جامد جداگری بهره گرفت که این نوع ترانسفورماتورهای جریان تا ولتاژ ۶۳ کیلوولت کاربرد بیشتری دارند و هم‌اکنون سازندگان گوناگون کوشش می‌نمایند که این برنامه را برای ولتاژهای بالاتر نیز به کار برند.
دسته‌بندی ترانسفورماتورهای جریان از دید ساختمانی > ترانس جریان نوع چهارچوبی یا رزینی

از این نوعCTها بیشتر در مناطق گرمسیری و برای جلوگیری از رخنه نم و گرد و خاک به درون CT بهره‌گیری می‌شود و تا سطح ولتاژ ۶۳ کیلو ولت و گردش ۱۲۰۰ آمپر بیشتر برنامه‌ریزی نشده‌اند.
این ترانسها برای جداسازی چرخه‌های حفاظتی واندازه‌گیری از چرخه پرفشار (High voltage)و تبدیل مقادیر جریان یا ولتاژ به میزان یاد شده بکار می‌روند. این نوع ترانسها قابل سوار کردن در تابلوهای فشار متوسط است. جداگر این نوع ترانسها از نوع اپوکسی رزین است که در خلأ ریخته‌گری می‌شود و با ویژگی‌های عایقی و مکانیکی مناسب ساخته می‌شود.
بخش‌بندی ترانس‌های جریان از دید کاربرد

ترانس‌های جریان از دید کاربرد هسته به دو نوع بخش می‌شوند:
بخش‌بندی ترانس‌های جریان از دید کاربرد > ترانس‌های جریان با هسته اندازه‌گیری

ترانس‌های جریان با هسته اندازه‌گیری وظیفه دارند که نزدیک جریان نامی و روزانه شبکه از دقت و ریزسنجی موردنیاز برخوردار باشند؛ و این نوع هسته‌ها باید در گردش‌های اتصالی کوتاه به انباشتگی (اشباع) (Saturation) رفته و از افزایش جریان در ثانویه جلوگیری کنند و از این رو دستگاه‌های اندازه‌گیری در سوی ثانویه را از سوختن و آسیب دیدن بازدارند.
بخش‌بندی ترانس‌های جریان از دید کاربرد > ترانس‌های جریان با هسته پناهی (حفاظتی)

ترانس‌های جریان با هسته پناهی باید در جریانهای اتصال کوتاه هم بتوانند دقت نیاز را داشته و دیرتر به اشباع رفته تا بتوانند هماهنگ با افزایش گردش در نخستینه، آن را در ثانویه نمایان کرده و با شناسایی این افزوده گردش در دومینه از سوی پناه افزارها فرمان برش یا تریپ به کلیدهای مربوطه داده تا بخش‌های اتصالی شده و آسیب دیده از شبکه جدا شوند.
مشخصات استاندارد ترانس‌های گردش

برخی از مشخصات ساختنامه (Nameplate) ترانس‌های گردش به شرح زیر است:
مشخصات استاندارد ترانس‌های گردش > توان نامی ترانس جریان

توان نامی ترانس جریان یکسان حاصلضرب گردش دومینه نامی و افت ولتاژ چرخه بیرونی دومینه پدید آمده از این گردش می‌باشد. شماره‌های استاندارد نیروهای نامی به این‌گونه ند:
2.5 – 5 – 10 – 15 – 30 VA
که البته شماره‌ها بالاتر در ترانسها قابل برنامه‌ریزی و ساخت نیز می‌باشد.
مشخصات استاندارد ترانس‌های گردش > کلاس دقت ترانس‌های جریان

اندازه خطای CTها با توجه کلاس دقت آن‌ها شناخته می‌گردد. کلاس دقت (ریز سنجی) CT برای هسته اندازه‌گیری و حفاظت به دو شکل مختلف بیان می‌گردد. برای هسته اندازه‌گیری درصد خطا را در جریان نامی ارائه می‌کنند.
برای نمونه، کلاس دقت CL=۰٫۵ یعنی ۵/۰٪ خطا در گردش نامی CTهای اندازه‌گیری را کمابیش کلاس دقت‌های ۰٫۱– ۰٫۲ – ۰٫۵– ۱–۳ – ۵ – مشخص می‌کنند و در کاتالوگ‌ها و ویژگی نامه‌های کالاها به گونه 2/0:cl 5/1200 c.t: نمایش داده می‌شود. همچنین باید توجه داشت اگر بر روی نیم پلیت‌ها 800c نوشته شود یعنی ولتاژ اتصال کوتاه اگر از ۸۰۰ ولت بالاتر رود ct به حالت انباشتگی خواهد رفت.
برای ترانس‌های جریان حفاظتی درصد خطای جریان را برای چند برابر جریان نامی به گونه xPy بیان می‌کنند. %x خطا در y برابر گردش نامی برای نمونه 5P20یعنی ۵٪ خطا در ۲۰ برابر جریان نامی که CTهای حفاظتی بر پایه استاندارد IEC به گونه 5P و 10P می‌باشند (5P10,5P20, 5P30) و) 10P10. 10P20, 10P30.
CTها دارای چند نوع خطا می‌باشند:
خطای نسبت تبدیل
خطای زاویه: PHASE DISPLUCEMENT: ناهمسانی زاویه و ثانویه CT با نگهداشت نسبت تبدیل خطای زاویه است.
CTهای حفاظتی دارای خطای ترکیبی می‌باشند. برای نمونه خطای آمیختاری CT نوع 20P ۵ برابر۵٪ است.
CTهای حفاظتی دارای خطای ALF می‌باشند. (ACURRACY LIMIT FACTER) یعنی تاچند برابر جریان نامی CT نباید خطای CT از حد گارانتی فراتر رود برای نمونه خطای ALF در CT 20 p 5 برابر ۲۰ می‌باشند.
بن مایه

↑  Heathcote, Martin. J & P کتاب ترانس. Newnes, 2011.
↑  Fleming, John Ambrose. ترانس جریان متناوب در نظریه و عمل. القای جریان الکتریکی. Vol. 1. "برق کار" printing and publishing Company, limited, 1896.
↑  Fleming, John Ambrose. The Alternate Current Transformer in Theory and Practice: The induction of electric currents. Vol. 1. " The Electrician" printing and publishing Company, limited, 1896.
| ن ب وموضوعات ترانسفورماتور | ن ب وموضوعات ترانسفورماتور | ن ب وموضوعات ترانسفورماتور |
| --- | --- | --- |
| مفاهیم |  اگبیوالکتریک  بالان  رله بوخهولتس  بوشینگ  اتصال مرکز  دیاگرام دایره‌ای  نظارت بر شرایط ترانسفورماتورها  تلفات مسی  تجزیه و تحلیل گازهای حل‌شده  کاغذ عایق الکتریکی  گرولر  مثلث پا-بلند  تنظیم‌گر القایی  القاوری نشتی  سیم لاکی  متادین  آزمایش حالت بی‌باری  قطب  بیفنیل پلی‌کلر شده  ترانسفورماتور شیفت‌دهنده فاز  رزولور  کوپلاژ القایی ارتعاشی  ضریب شدت  آزمایش اتصال کوتاه  ضریب فاصله  همگام‌ساز  لغزانه ترانسفورماتور  ترانسفورماتور و سلف چنبری  روغن ترانسفورماتور  آزمایش روغن ترانسفورماتور  ضریب بهره ترانسفورماتور  گروه برداری  |  |
| گونه‌ها |  ترانسفورماتور فلز آمورف  ترانسفورماتور اوستن  اتوترانسفورماتور  ترانسفورماتور باک-بوست  ترانسفورماتور ولتاژ خازنی  ترانسفورماتور توزیع  ترانسفورماتور دلتا-وای  ترانسفورماتور بهره‌ور انرژی  ترانسفورماتور فلای بک  ترانسفورماتور زمین  ترانسفورماتور ابزار دقیق ترانسفورماتور جریان  ترانس ولتاژ  ترانسفورماتور ایزولاسیون  ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی  ترانسفورماتور دشک-نصبی  ترانسفورماتور پارامتریک  ترانسفورماتور پلانر  ترانسفورماتور چرخشی  ترانسفورماتور تفاضلی متغیر دوار  ترانسفورماتور اسکات تی  ترانسفورماتور حالت جامد  ترانسفورماتور راه‌انداز  ترانسفورماتور فرکانس متغیر  ترانسفورماتور زیگزاگ  |  |
| سیم‌پیچ‌ها |  سیم‌پیچ پیوندی  قرقره رومکروف  سنجه گردان دارسنوال  سیم‌پیچ چند فاز  پیچک تکرارکننده  سیم‌پیچ تسلا  ترانسفورماتور لرزشی  |  |
| سازندگان |  گروه آب‌ب  پرولک جنرال الکتریک  زیمنس (ایران ترانسفو)  تبی‌ین الکتریک اپریتس  میتسوبیشی الکتریک  اشنایدر الکتریک  |  |
ترانس جریان 110 KV SF6سری TGFM , روسیه
مسجد و مدرسه دوران اسلامی بیشاپور

مسجد و مدرسه دوران اسلامی بیشاپور در کازرون از بناهای قرن چهارم و مربوط به دوران آل بویه است. این مدرسه به صورت صلیبی شکل ساخته شده، اما در تغییرات بعدی به صورت چهار ایوانی درآمده است.
اندیس مس سیاه جنگل

| مس سیاه جنگل> موقعیت | مس سیاه جنگل> موقعیت |
| --- | --- |
استان: استان سیستان و بلوچستان
فاصله: فاصله
فاصله تا فرودگاه: ۱۱۱ کیلومتر
فاصله تا راه‌آهن: ۱۱۱ کیلومتر
فاصله تا نزدیک‌ترین شهر: ۸ کیلومتر
فاصله تا نزدیک‌ترین روستا: ۱ کیلومتر
فاصله تا مرکز استان: ۱۱۱ کیلومتر
ارتفاع بلندترین نقطه: ۱۶۰۰ متر
ارتفاع: ۳۹۴۱ متر
مشخصات فنی معدن: مشخصات فنی معدن
نام اندیس: مس سیاه جنگل
نوع اندیس: فلزی
نام ماده: مس
نوع ماده: فلزی
مس سیاه جنگل یک اندیس فلزی است که در  استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
مدل درختی

مدل درختی (tree model) یک مدل برای توضیح تکامل زبان‌ها در زبان‌شناسی تاریخی است که متناظر و هم‌ارز با مفهوم شجره‌نامه و به‌طور مشخص یک درخت تبارزایی (درخت سیر تکامل انواع)، در تکامل زیستی گونه‌هاست. درست متناظر و هم‌ارز با مفاهیم تکامل، در مورد زبان هم چنین پنداشته می‌شود که از یک زبان مادر، و زبان‌هایی از یک نیای مشترک، که از همان خانواده زبانی سهم و ارث می‌برند، وصلت یافته و تکامل یافته باشند.
عکس درخت زندگی که در سال ۱۸۵۹ توسط داروین در کتاب در منشأ گونه‌ها با انتخاب طبیعی به چشم آمد.
مسجد و مدرسه شمس‌آباد

| مسجد و مدرسه شمس‌آباد | مسجد و مدرسه شمس‌آباد |
| --- | --- |
نام: مسجد و مدرسه شمس‌آباد
کشور: ایران
استان: استان اصفهان
شهرستان: اصفهان
اطلاعات اثر: اطلاعات اثر
کاربری: مذهبی، مدرسه
دیرینگی: دوره صفوی
دورهٔ ساخت اثر: دوره صفوی
اطلاعات ثبتی: اطلاعات ثبتی
شمارهٔ ثبت: ۸۹۳
تاریخ ثبت ملی: ۱ دی ۱۳۴۸
مسجد و مدرسه شمس‌آباد مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، خیابان شیخ بهایی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.
مدل دروده

مدل درود یک توضیح کلاسیک از جریان الکتریکی در فلزات یا به عبارت جامع تر، الکترون‌های آزاد در مواد جامد می‌باشد. این مدل در سال ۱۹۰۰ میلادی توسط پاول درود معرفی شد و در سال‌های بعد توسط دانشمندان دیگر در حوزهٔ مکانیک کوانتوم کامل‌تر گردید.
در مدل درود یک رسانای الکتریکی به‌عنوان یک کریستال یونی مورد توجه قرار می‌گیرد که در آن الکترون‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند (همانند ذرات گاز درون یک ظرف). این ذرات عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی درون جسم جامد می‌باشند. هنگامی که رسانا در یک میدان الکتریکی خارجی قرار می‌گیرد به این ذرات به‌طور ناپیوسته نیرو F = E q وارد می‌گردد؛ بنابراین مقدار جریان و مقاومت در طول زمان یکسان نمی‌باشد. از این رو قانون اهم در اینجا صدق نمی‌کند. بعد از مدت کوتاهی از اعمال میدان الکتریکی، حالت تعادلی برقرار می‌گردد و سرعت متوسط الکترونها و بدنبال آن جریان الکترونها متناسب با میدان خارجی می‌شود. طبق این مدل الکترونها به یونهای موجود در ساختار بلوری (کریستالی) جامد برخورد کرده و متوقف می‌شوند. این توقف دارای مدت زمان برخورد τ بین دو ذره بوده که با افزایش دما این زمان برخورد و بدنبال آن رسانایی فلز کمتر می‌شود.
اندیس مس زردان نقره‌ای

| مس زردان نقره ای> موقعیت | مس زردان نقره ای> موقعیت |
| --- | --- |
استان: استان سیستان و بلوچستان
شهر: حوالی نوک آباد
فاصله: فاصله
فاصله تا فرودگاه: ۹۰ کیلومتر
فاصله تا راه‌آهن: ۹۰ کیلومتر
فاصله تا نزدیک‌ترین شهر: ۹۰ کیلومتر
فاصله تا نزدیک‌ترین روستا: ۵ کیلومتر
فاصله تا مرکز استان: ۹۰ کیلومتر
ارتفاع بلندترین نقطه: ۳۰۰۰ متر
ارتفاع: ۳۰۵۱ متر
مشخصات فنی معدن: مشخصات فنی معدن
مشخصات فنی کانی: مشخصات فنی کانی
فرمول شیمیایی: Cu۲CO۳ (OH)۳
نوع کانه: پیریت-کالکوپیریت
سنگ معدن: سنگ معدن
ژنز: آذرین
سنگ میزبان: گرانودیوریت
سن سنگ میزبان: ائوسن
شکل: رگه ای
زلزله: زلزله
وضعیت لرزه‌خیزی ناحیه: فعال
نام اندیس: مس زردان نقره ای
نوع اندیس: فلزی
نام ماده: مس
نوع ماده: فلزی
مس زردان نقره ای یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر نوک آباد استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.سنگ میزبان این اندیس گرانودیوریت است و دیرینگی آن به دوران ائوسن می‌رسد.
اندیس مس راشکان

| مس راشکان> موقعیت | مس راشکان> موقعیت |
| --- | --- |
استان: استان سیستان و بلوچستان
شهر: حوالی فنوج
فاصله: فاصله
فاصله تا فرودگاه: ۲۶۰ کیلومتر
فاصله تا راه‌آهن: ۵۹۰ کیلومتر
فاصله تا نزدیک‌ترین شهر: ۲۶۰ کیلومتر
فاصله تا نزدیک‌ترین روستا: ۵ کیلومتر
فاصله تا مرکز استان: ۵۹۰ کیلومتر
ارتفاع بلندترین نقطه: ۱۱۵۰ متر
ارتفاع: ۱۶۰۳ متر
مشخصات فنی معدن: مشخصات فنی معدن
نام اندیس: مس راشکان
نوع اندیس: فلزی
نام ماده: مس
نوع ماده: فلزی
مس راشکان یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر فنوج استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فریزر ولز، آریزونا

| فریزر ولز، آریزونا | فریزر ولز، آریزونا |
| --- | --- |
منطقه مسکونی: منطقه مسکونی
فریزر ولز، آریزونا: فریزر ولز، آریزونا
Frazier WellsLocation within the state of Arizonaنمایش نقشه آریزوناFrazier WellsFrazier Wells (ایالات متحده آمریکا)نمایش نقشه ایالات متحده آمریکا: Frazier WellsLocation within the state of Arizonaنمایش نقشه آریزوناFrazier WellsFrazier Wells (ایالات متحده آمریکا)نمایش نقشه ایالات متحده آمریکا
مختصات: ۳۵°۴۶′۵۷″ شمالی ۱۱۳°۰۴′۲۰″ غربی﻿ / ﻿۳۵٫۷۸۲۵۰°شمالی ۱۱۳٫۰۷۲۲۲°غربی﻿ / 35.78250; -113.07222: مختصات: ۳۵°۴۶′۵۷″ شمالی ۱۱۳°۰۴′۲۰″ غربی﻿ / ﻿۳۵٫۷۸۲۵۰°شمالی ۱۱۳٫۰۷۲۲۲°غربی﻿ / 35.78250; -113.07222
کشور: United States
ایالت آمریکا: آریزونا
فهرست شهرستان‌های آریزونا: شهرستان کاکانینو، آریزونا
ارتفاع: ۶۰۴۷ فوت (۱۸۴۳ متر)
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی -۷ (Mountain (MST))
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی -۷ (MST)
کد منطقه: ۹۲۸
استاندارد پردازش اطلاعات فدرال: 04-25695
سامانه اطلاعات نام‌های جغرافیایی feature ID: 4832
فریزر ولز (به انگلیسی: Frazier Wells) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در آریزونا واقع شده‌است. فریزر ولز ۱٬۸۴۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده‌است.
معماری ویکتوریایی

عمارت عمومی منچستر نمونه‌ای از معماری سبک ویکتوریا است که در شهر منچستر بریتانیا قرار دارد
معماری روزگار ویکتوریا یا عصر ویکتوریا یکی از گونه‌های سبک معماری است که در عصر ویکتوریا رواج داشته است.
مزرعه منجان‌آباد (جلفا)

| مزرعه منجان‌آباد مزرعه منجان اباد | مزرعه منجان‌آباد مزرعه منجان اباد |
| --- | --- |
village: village
کشور:  ایران
استان‌های ایران: استان آذربایجان شرقی
شهرستان‌های ایران: شهرستان جلفا
بخش (تقسیمات کشوری): بخش مرکزی شهرستان جلفا
تقسیمات کشوری در ایران: دهستان داران
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۳:۳۰ (ساعت رسمی ایران)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی +۴:۳۰ (ساعت رسمی ایران)
مزرعه منجان‌آباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان داران بخش مرکزی شهرستان جلفا واقع شده‌است.
اوته‌ماچی

اوته‌ماچی
اوته‌ماچی (به ژاپنی: 大手町 Otemachi) یکی از محله‌های توکیو پایتخت ژاپن است که در منطقهٔ چیودا و در شمال مارونواوچی واقع شده‌است.
دسترسی به ایستگاه اوته‌ماچی

ایستگاه اوته‌ماچی به ایستگاه توکیو بسیار نزدیک است.
متروی توکیو، خط مارونواوچی
متروی توکیو، خط توزایی
متروی توکیو، خط چیودا
متروی توکیو، خط هانزومون
متروی توئی، خط میتا
بانک دیولوپ ژاپن
ساختمان NTT
ساختمان JA
ساختمان NTT کومینیکیشن
ملا عوض لی

| ملا عوض لی | ملا عوض لی |
| --- | --- |
شهرستان: شهرستان
ملا عوض لی: ملا عوض لی
مختصات: ۳۹°۵۵′۲۱″ شمالی ۴۸°۲۰′۲۶″ شرقی﻿ / ﻿۳۹٫۹۲۲۵۰°شمالی ۴۸٫۳۴۰۵۶°شرقی﻿ / 39.92250; 48.34056: مختصات: ۳۹°۵۵′۲۱″ شمالی ۴۸°۲۰′۲۶″ شرقی﻿ / ﻿۳۹٫۹۲۲۵۰°شمالی ۴۸٫۳۴۰۵۶°شرقی﻿ / 39.92250; 48.34056
کشور:  جمهوری آذربایجان
تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان: شهرستان ساعتلی
جمعیت[نیازمند منبع]: جمعیت[نیازمند منبع]
 • کل: ۱۶۰۲
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۴ (AZT)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی +۵ (AZT)
ملا عوض لی (به ترکی آذربایجانی: Mollavazlı) یک منطقه مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان ساعتلی واقع شده است. ملا عوض لی ۱۶۰۲ نفر جمعیت دارد.
مغناطیس حیوانی

مغناطیس حیوانی یا مَنیَتیزم یا مانیه‌تیزم یا انرژی انسانی (به انگلیسی: Animal magnetism) نامی است که پزشک آلمانی فرانتس آنتوان مسمر در قرن ۱۸ به آنچه تصور می‌کرد نیروی طبیعی نامرئی است که توسط حیوانات ساطع می‌شود داد. او معتقد بود که این نیرو می‌تواند اثرات جسمانی از جمله شفا داشته باشد. با وجود تلاش مستمر در ارائه نظریه خود، در ارائه راه کار علمی برای توجیه فرضیه خویش ناموفق ماند.
مسمر بانی این نظریه و پیروانش معتقدند دلیل خواب هیپنوز، پیدایش این حالت در شخص، اثر نیرویی است که از دست‌ها و چشم‌های هیپنوتیزور خارج می‌شود. به عقیده مسمر کائنات را امواجی فرا گرفته که این امواج در انسان نیز به وفور یافت می‌شود و اگر این امواج از جسم انسانی به جسم انسانی دیگر وارد شود، می‌تواند بسیاری از امراض را درمان کند. وی که این امواج را مغناطیس حیوانی می‌نامید معتقد بود که وجود این امواج در همگان یکسان نیست و همه کس قادر نخواهد بود آن را مهار کرده و از آن استفاده نماید.
مسمر در حقیقت با این نظریه در نظر داشت برای پدیده هیپنوتیزم توجیه علمی ارائه دهد که موفق نشد. از این رو در سیر تاریخی هیپنوتیزم را خواب مغناطیسی یا خواب مصنوعی نیز می‌نامیده‌اند.
انتخابات سراسری آرژانتین (۲۰۲۳)

انتخابات سراسری آرژانتین (انگلیسی: 2023 Argentine general election) در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳ برای انتخاب رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، اعضای کنگره ملی و فرمانداران اکثر استان‌ها برگزار شد. از آنجا که هیچ‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری اکثریت را در مرحله اول به دست نیاوردند، در مرحله دوم که در ۱۹ نوامبر۲۰۲۳ برگزار گردید، خاویر میلئی با غلبه بر سرجیو ماسا برنده انتخابات سراسری آرژانتین شد.
خاویر میلئی قرار است در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ سوگند یاد کند آلبرتو فرناندز رئیس‌جمهور فعلی و کریستینا فرناندز دی کرشنر معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور سابق، علیرغم اینکه هر دو واجد شرایط برای دومین دوره متوالی بودند، برای انتخاب مجدد شرکت نکردند.
با صعود سرجیو ماسا از حزب حاکم اتحادیه برای میهن به دور دوم در ۱۹ نوامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای در جایگاه اول قرار گرفت و ۳۶ درصد آرا را به دست آورد و خاویر میلئی از لیبرتی پیشروی با ۳۰ درصد آرا دوم شد. پیروزی ماسا در دور اول به دلیل تورم شدیدی بود که در دوران تصدی ماسا به عنوان وزیر اقتصاد رخ داد و همچنین پیشتازی میلئی در نظرسنجی‌ها تا آن مرحله، ناراحت‌کننده تلقی شد.
تاریخچه

در انتخابات سراسری آرژانتین (۲۰۱۹)، حزب چپ‌گرای فرنته د تودوس آلبرتو فرناندز رئیس سابق کابینه و کریستینا فرناندز دی کرشنر سناتور ملی و رئیس‌جمهور سابق، رئیس‌جمهور مائوریسیو ماکری از حزب راست میانه (با هم برای تغییر) را شکست داد. ماکری و میگل آنجل پیچتو سناتور محافظه‌کار ملی پرونیست که در آستانه پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود به مرحله بعدی رفت. اما ماکری اولین رئیس‌جمهور تاریخ آرژانتین است که در انتخاب مجدد شکست خورد.
در دو سال اول ریاست‌جمهوری فرناندز به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ در آرژانتین با محدودیت دچار شد، که طی آن برای مهار شیوع بیماری تلاش کرد و به بحران بدهی به ارث رسیده از سلف خود پرداخت، وی اقدامات قرنطینه سختی را اعمال کرد. در حالی که اقتصاد در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۱ بهبود یافت، تورم به ۱۰۰٪ افزایش پیدا کرد (بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۹۱). میزان محبوبیت فرناندز در طول دوران ریاست جمهوری‌اش به‌طور مداوم پایین آمد، فقط در چند مورد خاص، میزان محبوبیت او بیش از ۵۰٪ بوده‌است، بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی اکونومیست، فرناندز «یک رئیس‌جمهور بی‌برنامه» شناخته شد که دارای یک «دولت ضعیف» است، که اشاره به عدم تصمیم‌گیری مستقل او دارد. در عوض، تصمیمات او تحت تأثیر شدید معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور سابق کریستینا فرناندز دی کرشنر، رهبر ائتلاف بود که خود فرناندز او را «منبع دائمی مشاوره» توصیف کرد قرار داشت، انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۱ منجر به ضررهای سنگینی برای حزب فرنته دو تودوس شد که اکثریت خود را در هر دو مجلس کنگره از دست داد. ناظران این ضرر را به خشم گسترده از تورم بالا و افزایش فقر نسبت دادند.
نامزدهای ریاست‌جمهوری

| نام تاریخ و مکان تولد | نام تاریخ و مکان تولد | نام تاریخ و مکان تولد | تجربه قبلی | حزب | معاون رئیس‌جمهور | ائتلاف | ائتلاف | منابع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سرخیو ماسا بی. ۱۹۷۲  (age ۵۲) سن مارتین، بوئنوس آیرس، استان بوئنوس آیرس |  |  | وزیر اقتصاد (۲۰۲۲–تاکنون)   بیشتر ببینید رئیس مجلس نمایندگان آرژانتین(۲۰۱۹–۲۰۲۲) معاون مجلس نمایندگان از استان بوئنوس آیرس (۲۰۱۳–۲۰۱۷; ۲۰۱۹–۲۰۲۲) شهردار تایگر پارتیدو (۲۰۰۷–۲۰۰۸; ۲۰۰۹–۲۰۱۳) رئیس کابینه وزیران (۲۰۰۸–۲۰۰۹) مدیر اجرایی ANSES (۲۰۰۷–۲۰۰۲) معاون استانی بوینس آیرس (۱۹۹۹–۲۰۰۲) نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات سراسری ۲۰۱۵ آرژانتین از حزب اتحاد آلترناتیو جدید  |  جبهه تجدید | رئیس کابینه آگوستین اسکار روسی (حزب عدالت گرا آرژانتین) |  |  اتحادیه برای وطن احزاب عضو حزب عدالت گرا آرژانتین جبهه تجدید جنبش اویتا جبهه گسترده (آرژانتین) حزب پیروزی (آرژانتین) کالینا برخورد جدید پارتی کنسرت ] جبهه پاتریا گراند حزب همبستگی حزب فدرال ۱۹۷۳ حزب ناسازگار حزب کمونیست آرژانتین اتحاد مردمی (آرژانتین) حزب فرهنگ، آموزش و کار حزب کمونیست انقلابی آرژانتین حزب کار و عدالت  |  |
| خاویر میلئی بی. ۱۹۷۰  (سن۵۳) بوئنوس آیرس |  |  | معاون مجلس نمایندگان بوئنوس آیرس(۲۰۲۱–تاکنون) |  حزب لیبرترین (آرژانتین) | معاون ویکتوریا ویاروئل (حزب دموکرات (آرژانتین)) |  |  آزادی پیشرفت می‌کند اعضای حزب حزب لیبرترین (آرژانتین) حزب دموکراتیک ملی (آرژانتین) حزب دموکراتیک (مندوزا) جنبش ادغام و توسعه (فراکسیون) نیروی جمهوری‌خواه (آرژانتین) :حزب تجدید فدرال تجدید جنگ صلیبی اتحاد آزادی و کرامت کنفدراسیون ورود به محله ریوس جنبش بازنشستگان و جوانان  |  |
برگه‌های رای مورد استفاده برای انتخابات عمومی ۲۲ اکتبر.
مروین استالدر

| مروین استالدر | مروین استالدر |
| --- | --- |
زادهٔ: ۹ دسامبر ۱۹۰۵ ریورساید، کالیفرنیا
درگذشت: ۲ سپتامبر ۱۹۸۲ کرویل، تگزاس
ملیت: ایالات متحده آمریکا
مروین استالدر (انگلیسی: Marvin Stalder; ۹ دسامبر ۱۹۰۵ – ۲ سپتامبر ۱۹۸۲) قایقران روئینگ اهل ایالات متحده آمریکا بود.
گروه مالی آمریکایی

| 0 | 1 |
| --- | --- |
ساختمان مرکزی در سینسیناتی، اوهایو: ساختمان مرکزی در سینسیناتی، اوهایو
نوع: شرکت سهامی عام
نماد سهام شرکت: NYSE: AFG اس‌اندپی ۴۰۰
صنعت: خدمات مالی
بنا نهاده: ۱۸۷۲
دفتر مرکزی: سینسیناتی، اوهایو، اوهایو
محصولات: بیمه
تعداد کارکنان: ۷٬۶۰۰ نفر
وبگاه: http://www.afginc.com
گروه مالی آمریکایی (انگلیسی: American Financial Group) شرکت خدمات مالی آمریکایی است، که در سال ۱۸۷۲ تأسیس شد.
نیروگاه هسته‌ای میهاما

| نیروگاه هسته‌ای میهاما | نیروگاه هسته‌ای میهاما |
| --- | --- |
Mihama Nuclear Power Plant: Mihama Nuclear Power Plant
fa (in English: Expected satiety): fa
کشور: Japan
مکان: Mihama, Fukui Prefecture
مختصات: ۳۵°۴۲′۱۲٫۵۱″ شمالی ۱۳۵°۵۷′۴۸٫۸۸″ شرقی﻿ / ﻿۳۵٫۷۰۳۴۷۵۰°شمالی ۱۳۵٫۹۶۳۵۷۷۸°شرقی﻿ / 35.7034750; 135.9635778
وضعیت: Out of service
آغاز ساخت: ۱ فوریه ۱۹۶۷ (۱۹۶۷-02-۰۱)
تاریخ راه‌اندازی: ۲۸ نوامبر ۱۹۷۰ (۱۹۷۰-11-۲۸)
گرداننده(ها): کانسای الکتریک
نیروگاه هسته‌ای: نیروگاه هسته‌ای
گونه رآکتور: رآکتور آب فشرده
منبع خنک‌کننده: Nyunoura bay, دریای ژاپن
توان تولیدی: توان تولیدی
واحدهای عملیاتی: 1 x ۷۸۰ وات
واحدهای از رده خارج‌شده: 1 x 320 MW 1 x 470 MW
ظرفیت نامی: ۷۸۰ مگاوات
ضریب ظرفیت: 0%
توان تولید سالانه: 0 گیگاوات ساعت
پیوندهای بیرونی: پیوندهای بیرونی
وبگاه: www.kepco.co.jp/wakasa/mihama/mihama.html
ویکی‌انبار:  پیوند به رسانه‌های موجود در ویکی‌انبار
[ویرایش در ویکی‌داده]: [ویرایش در ویکی‌داده]
نیروگاه هسته‌ای میهاما (به لاتین: Mihama Nuclear Power Plant) یک نیروگاه هسته‌ای در ژاپن است که در میهاما، فوکوئی واقع شده‌است.