stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
آزمون ترموگرافی

آزمون ترموگرافی (به انگلیسی: Thermographic inspection) یکی از این روش‌های مراقبت وضعیت و پیش‌بینی عیوب ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی می‌باشد زیرا عملکرد هر دستگاه همواره با انتشار گرما همراه است و معمولاً هر ایراد مکانیکی و الکتریکی در تجهیزات با افزایش یا کاهش دما بروز می‌نماید. گرمای منتشر شده از سطح بیرونی اجسام به صورت تشعشعات مادون قرمز که توسط چشم انسان قابل رویت نیستند آزاد می‌گردد. اما این تشعشات را می‌توان از طریق دوربین‌های ترموگرافی که پیشرفته‌ترین و کامل‌ترین تجهیزات در زمینه آنالیز حرارتی محسوب می‌شوند، مشاهده نمود.
از آنالیزهای حرارتی می‌توان جهت شناسائی و تشخیص عیوبی مانند اتصالات الکتریکی نامناسب، شل بودن قطعات و تجهیزات، تغییرات متالورژی، بار بیش از حد، خنک کاری نامناسب، ولتاژ نامناسب، اتصال و رسانائی نامناسب، کثیف بودن تجهیزات، وجود آلودگی محیطی، اکسیده شدن اتصالات، ظرفیت نامناسب، خوردگی و فرسایش خارجی، عدم هم محوری و ارتعاشات بیش از حد و بسیاری عیوب دیگر را که در نهایت باعث معیوب شدن قطعات و تجهیزات می‌گردند، استفاده نمود.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت

ترموگرافی کاربردهای فراوانی دارد اما یکی از پر طرفدارترین کاربردهای آن استفاده به عنوان یک تکنیک پایش وضعیت در تشخیص زود هنگام عیوب تجهیزات مختلف است گروهی معتقد هستند که این روش برای تشخیص عیب کاربرد دارد و نه تشخیص علت آن اما تجارب نگارنده اثبات‌کنندهٔ این مدعا است که در صورت به‌کارگیری صحیح روش ترموگرافی می‌توان علل عیوب را نیز کشف کرد. اصول کار این روش ساده است و بر این اساس بنیانگزاری شده‌است که اجزاء یک سیستم، هنگامی که به طرز صحیح کار نکنند، باعث افزایش دما می‌شوند. افزایش دما در یک مدار الکتریکی می‌تواند ناشی از اتصالات ناصحیح با مقاومت بالا باشد. قطعی مدار نیز می‌تواند به صورت نقاط سرد ناشی از عدم جریان در مدار ظاهر شود. توزیع دما در سطح تجهیزات مکانیکی نیز وقتی این تجهیزات در شرایط ایده‌آل کار می‌کنند دارای امضای حرارتی خاص است که با تغییر آن می‌توان به وجود عیب در تجهیز مظنون شد. نوع الگوی حرارتی در صورت تفسیر درست حتی می‌تواند نوع و علت عیب را مشخص کند. یک روش ساده این است که اندازه‌گیری توزیع دما در سطح ماشین آلات در حین کار انجام شود و با توزیع دمایی آن ماشین در حالت کارکرد سالم (که از مستندات و کاتالوگ‌های مربوط به ماشین یا از روی تجربه بدست می‌آید) به وجود عیب پی برد. جدیدترین ابزارهای ترموگرافی مورد استفاده در بازرسی ماشین آلات و تجهیزات حین کار دماسنج‌های مادون قرمز و دوربین‌های مادون قرمز که مکانیزم عملکرد هر دو استفاده از طیف مادون قرمز گسیل شده از جسم هدف برای اندازه‌گیری دمای سطح آن جسم می‌باشد. با استفاده از این ابزارها، نیازی به تماس فیزیکی با ماشین نیست و می‌توان اندازه‌گیری‌ها را در شرایط کامل عملیاتی انجام داد و از کاهش تولید یا از کار افتادن دستگاه‌ها جلوگیری نمود. درگذشته نه چندان دور از دماسنج‌های مادون قرمز که به خاطر داشتن یک پوینتر لیزر به ترمومتر لیزری نیز معروف بودنذ برای این اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شد. امروزه خرید یک دوربین ترموگرافی با توجه به مزایای بسیار آن اقتصادی است.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دما سنج‌های مادون قرمز(Infrared Thermometers)

ازاین ابزار با توجه به کار آیی عمومی آن، در صنایع مختلف و در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود ویکی از کاربردهای آن در بازرسی فنی ماشین آلات است. از جمله کاربردهای دیگر این وسیله عبارتند از:
-اندازه‌گیری دمای قطعات در حین فرآیندهایی مثل فورج واکستروژن (برای قطعات حساس) وکنترل این فرایندها
-اندازه‌گیری دمای قطعات داخل کوره
-اندازه‌گیری دمای ذوب و…
یکی از مشخصات فنی مهم این ابزار، «میدان دید» آن است. میدان دید از اهمیت ویژه‌ای در صحت و دقت اندازه‌گیری برخوردار است. درجه حرارتی که ترمومترغیر تماسی به نمایش می‌گذارد، از تبدیل انرژی مادون قرمزی که ترمومتر دریافت می‌کند، بدست می‌آید؛ لذا این درجه حرارت متوسط درجه حرارت هر آن چیزی است که در میدان دید ترمومتر قرار دارد. این یک نکته مهم است که توسط بسیاری از کاربران این نوع تجهیزات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بسیار دیده شده که شخصی با در دست داشتن یک ترمومتر لیزری یا مادون قرمز مقره‌ای را در فاصله دور نشانه روی کرده و به استناد این که پوینتر لیزر روی آن قرار دارد نسبت به قرائت و ثبت عدد دمای مقره اقدام می‌کند. در این حالت بازرس بیش از ۹۰٪ دمای آسمان را که منفی است ثبت می‌کند و لذا عیبی مشاهده نمی‌شود. اصولاً در استفاده از این نوع از تجهیزات باید تمامی نواحی سوژه مورد نظر که دمای آن باید اندازه‌گیری شود میدان دید دماسنج یا ترمومتر راپر کند در غیر این صورت نتایج به یقین غلط است. برای پر شدن میدان دید با توجه به زاویه داده شده در بروشور این دماسنج‌ها باید فاصله را محاسبه و اندازه‌گیری در فاصله‌ای کمتر از آن آنجا شود. در مقالات بعدی اعضای محترم وب سایت ترموگرافی ایران خواهند دید که این عدم دقت چه هزینه‌های سنگینی را در پی خواهد داشت. به عنوان یک مثال عملی یک ترمومتر EXTECH در فاصله ۶ اینچی می‌توانند یک هدف با قطر ۱ اینچ را اندازه‌گیری کند. این به آن معنی است که اگر هدف شما قطری کمتر از ۲٫۵۴ سانتیمتر داشته باشد شما باید حداکثر فاصله ۱۵٫۵ سانتیمتر از هدف را داشته باشید و اگر فاصله را بیشتر کنید خطای اندازه‌گیری به شدت افزایش خواهد یافت. همین نکته کاربرد و اهمیت انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری دمای از راه دور را نشان می‌دهد. ضریب تابش عامل دیگری است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دقت کنید بیم لیزری که روی این تجهیزات دیده می‌شود تنها یک وسیله هدف یابی است که اگر درست تنظیم شده باشد (باید این را هم چک کنید) درست وسط مساحتی که در فاصله معین میدان دید را پر می‌کند را هدف گرفته‌است. برخی به اشتباه فکر می‌کنند که روش اندازه‌گیری این سیستم‌ها ارسال یک تابش لیزر به سمت هدف و اندازه‌گیری بازتاب آن است که این تصور غلط است همان‌طور که اشاره شده این بیم لیزر تنها یک هدف یاب است و تأثیری در اندازه‌گیری دما ندارد. در هنگام خرید ترمومترهای لیزری باید به محدوده دمایی و دقت آن نیز توجه کرد که از حوصله این مقاله خارج است.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras)

این وسیله مفید و کارآمد تجهیزی است که انرژی حرارتی منتشر شده از اجسام را جمع‌آوری و آن را به یک تصویر رنگی با کیفیت تبدیل می‌کند. معمولاً این تصاویر قابل انتقال به کامپیوتر بوده و توسط نرم‌افزارهای خاص امکان انجام برخی تحلیل‌ها بر روی آن‌ها وجود دارد. اجزای معمول در یک دوربین ترموگرافی به شرح زی است:
- واحد اسکنر، شامل یک آیینه دوار، لنز، فیلترها، قسمت آشکارساز و …
- واحد پردازش
- واحد کنترل
- صفحه نمایش
- باتری، پورت خروجی و …
یکی از نکات مهمی که رعایت آن برای دستیابی دمای واقعی در دماسنج‌های مادون قرمز و توزیع دمایی صحیح در عکس‌های بدست آمده از دوربین‌های مادون قرمز، اهمیت زیادی دارد، تنظیم صحیح پارامتر ضریب تابش سطح مورد اندازه‌گیری است.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras) > ضریب تابش (Emissivity Factor)

یکی ز نکات مهمی که رعایت آن برای دستیابی به دمای واقعی در ترمومترهای مادون قرمز، اهمیت زیادی دارد، تنظیم صحیح پارامتر ضریب تابش سطح مورد اندازه‌گیری است. ضریب تابش (Emissivity factor) مربوط به یک جسم عبارتند از، نسبت توان تابشی گسیل شده توسط آن جسم در دمای مورد نظر به تابش جسم سیاه ایده‌آل در همان دما که عددی کوچکتر از یک است. این ضریب به کیفیت جسم و پارامترهای سطح بستگی دارد. ممکن است مواد مختلف با ضریب تابش‌های مختلف در یک محیط کنارهم باشند که بازرسی ترموگرافی باید این مسئله را مدنظر قرار دهد این بدان معنی است که با یک ضریب تابش نمی‌توان عدد صحیح دمای تمامی تجهیزات را به دست آورد. چنانچه در تصویری که می‌خواهیم تهیه کنیم، چند جسم با ضریب صدور متفاوت وجود داشتبرای انجام یک تصویر برداری گرمایی موفق، استفاده از یک پوشش مثل رنگ کدریا نوار چسب‌های کدر برای کلیه این اجسام می‌تواند راه حلی عملی باشد. درغیر این صورت چون معمولاًدر این تجهیزات امکان تنظیم ضریب تابش وجود دارد، می‌توان برای دستیابی به توزیع دمایی واقعی تر، ضریب تابش سطح هدف را به تجهیز معرفی نمود.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras) > ترموگرافی و بازرسی تجهیزات الکتریکی

معمولاً کاربرد ترموگرافی در بازرسی تجهیزات الکتریکی به عنوان یکی ازکاربردهای اصلی این تجهیزات معرفی می‌شود. علت مشخص است افزایش دما در تجهیزات الکتریکی به خصوص در اتصالات نامطلوب بوده و با روش ترموگرافی قابل تشخیص است. معمولاً این گونه نقص‌ها در تصاویر حرارتی به صورت نقاط داغ دیده می‌شود. اغلبنقاط داغ در نتیجه افزایش مقاومت در یک مدار، بارگذاری بیش از حد یا عیب عایقها به وجودمی آید. به‌طور مثال اتصالات ناقص، اکسید یا خورده شده با افزایش مقاومت باعث ایجاد نقاط داغ می‌شوند.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras) > ترموگرافی در بازرسی تجهیزات مکانیکی

وجود عیوبی مختلف مانند نامحوری، سایش بیش از حد، مشکل روانکاری و غیره می‌تواند باعث افزایش دمای ماشین آلات دوار مکانیکی شود. با توجه به الگوی حرارتی تشکیل شده می‌توان حتی به دقت در برخی موارد علت این افزایش حرارت را مشخص کرد یا حدس‌های خوبی را مطرح نمود که با کمک سایر روش‌های پایش وضعیت می‌تواند به عیب‌یابی تجهیز منجر شود. اندازه‌گیری دمای بدنه موتورهای الکتریکی و یاتاقان‌های آن و نیز تسممه نقاله‌ها یکی از پرکاربردترین کاربردهای ترموگرافی در تجهیزات مکانیکی است.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras) > کاربرد ترموگرافی در بازرسی کوره‌ها و مواد نسوز

یکی دیگر از کاربردهای مهم گر مانگاری، استفاده آن در بازرسی کوره‌ها است. بررسی عایق بندی درزها، تلفات حرارتی و افت حرارت، بررسی توزیع داخل کوره با استفاده از دوربین‌های خاص، بررسی میزان افت گرما از راه دیواره و از همه مهم‌تر بررسی میزان خرابی و زوال آجرهای نسوز در کوره‌های خاص از جمله کاربردهای این روش است.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras) > ترموگرافی پزشکی

دمای غیرطبیعی بدن یک شاخص طبیعی از بیماری است. ترموگرافی مادون قرمز روشی سریع، غیرتهاجمی، بدون تماس و منفعل برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می‌باشد. علاوه بر این، ترموگرافی می‌تواند نقشه درجه حرارت سطح بدن را از راه دور ارائه نماید. در ده‌های اخیر تحقیقات وسیعی برای افزایش استفاده از دوربین‌های حرارتی و به دست آوردن ارتباط نزدیک بین فیزیولوژی حرارتی و دمای پوست انجام شده‌است. ترموگرافی با موفقیت در تشخیص سرطان پستان، و بیماری‌های مرتبط با پاتولوژی خون (آرتریو اسکلروز، بیماری عروق محیطی، ترومبوزهای وریدی، اثرات وازوکنستریکتورها از قبیل نیکوتین) – پاتولوژی مفاصل و استخوان‌ها و مخصوصاً پاتولوژی تومورال همچنین نوزادان استفاده می‌شود.
دمانگاری (ترموگرافی) و کاربرد آن در صنعت > دوربین‌های مادون قرمز(Infrared cameras) > پنجره مادون قرمز

در سال‌های اخیر پنجره‌های مادون قرمز به دلیل اینکه مزایای بسیاری در هنگام اجرای بازرسی‌های ولتاژ بالا یا تجهیزات با ریسک آرک الکتریکی به وجود آورده‌اند بسیار مرسوم شده‌اند. استفاده از پنجره مادون قرمز بازرسی ترموگرافی را تجهیزات الکتریکی را با توجه به بسته نگاه داشتن کابینت‌ها و شرایط ایمن تجهیزات، هم ایمن تر و هم کارآمد تر کرده‌است. تصویربرداران حرارتی می‌توانند با استفاده از این تجهیزات هم تصاویر کیفی و هم اندازه‌گیری‌های کمی مادون قرمز را انجام دهند. به منظور اطمینان از از صحت تصاویر کمی مهم است که درک خوبی از متغیرهای دیگری که در محیط می‌تواند موجبات خطای اندازه‌گیری را به وجود آورد، داشت.
در حقیقت موارد زیادی برای دقت و تفکر در اندازه‌گیری کمی وجود دارد. علاوه بر ضریب تابش، بازتابش، رطوبت، فاصله و زاویه دوربین، دستیابی به اندازه‌های دمای قابل اطمینان بسیار مهم است. زمانی که یک بازرسی مادون قرمز در حضور پنجره مادون قرمز اجرا می‌شود، تنظیمات ناصحیح ضریب عبور پنجره در دوربین می‌تواند تأثیر بزرگی بر قرائت دمای ظاهر شده و محاسبات تصحیحDt به دنبال داشته باشد.
متغیرهای اضافی باعث می‌شود که اندازه‌گیری‌های کمی از میان پنجره مادون قرمز چالش‌برانگیز باشد. برخی از این متغیرهای اضافی شامل، دمای واقعی پنجره، حداقل فاصل فوکوس دوربین و در واقع ضریب تابش واقعی هدف هستند.
سیندی بروگدون

سیندی بروگدون (انگلیسی: Cindy Brogdon؛ زادهٔ february ۲۵, ۱۹۵۷&#۱۶۰;(۱۹۵۷-۰۲-۲۵) (۶۷ سال)) ورزشکار بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بین‌المللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شده‌است.
تکلا کراوس

| اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی |
| --- | --- | --- | --- |
زادروز:  ۱۸ مهٔ ۱۹۶۹ ‏(۵۵ سال)
پست:  مهاجم
تیم ملی: تیم ملی
|  |  تیم ملی فوتبال زنان آلمان |   |   |
تکلا کراوس (انگلیسی: Thekla Krause؛ زادهٔ ۱۸ مهٔ ۱۹۶۹) بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به اشپورت فقاند زیگن اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان آلمان بازی کرده‌است.
ادوارد لی (بازیکن بسکتبال)

| اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی |
| --- | --- |
ملیت: جمهوری چین
زاده: ۱۹۲۳ فیلیپین
درگذشته: ۱۴ نوامبر ۱۹۸۸ (۶۴−۶۵ سال) Philippines
ورزشی: ورزشی
ورزش: بسکتبال
ادوارد لی (انگلیسی: Edward Lee؛ ۱۹۲۳ – ۱۴ نوامبر ۱۹۸۸) بازیکن بسکتبال اهل چین بود. وی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸ شرکت کرده‌است.
جاستیکا ژاپنی

| جاستیکا ژاپنی | جاستیکا ژاپنی |
| --- | --- |
جاستیکا ژاپنی، Justicia japonica: جاستیکا ژاپنی، Justicia japonica
رده‌بندی علمی: رده‌بندی علمی
فرمانرو:: گیاهان
راسته:: نعناسانان
تیره:: پاخرسیان
سرده:: مشعلی
گونه:: J. japonica
نام دوبخشی: نام دوبخشی
Justicia japonica : Justicia japonica 
جاستیکا ژاپنی (نام علمی: Justicia japonica) نام یک گونه از سرده مشعلی است.
آندریاس وینسیورا

| 0 | 1 |
| --- | --- |
کشور (ورزشی):  سوئد
محل زندگی: مالمو، Sweden
زادهٔ: ۱۹ فوریهٔ ۱۹۸۱ ‏(۴۳ سال) Malmö, Sweden
قد: ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in)
آغاز حرفه: ۱۹۹۸
شیوه(های) بازی: Left-handed (two-handed backhand)
جایزه(های) نقدی: دلار آمریکا۱٬۳۷۱٬۷۳۳
تک‌نفره: تک‌نفره
نتیجه‌ها: ۸۷–۱۰۲
عنوان‌ها: ۱
بالاترین رتبه: No. 33 (۵ نوامبر ۲۰۰۱)
رتبهٔ کنونی: No. 574 (۸ ژوئیه ۲۰۱۳)
نتایج تک‌نفرهٔ گرند اسلم: نتایج تک‌نفرهٔ گرند اسلم
آزاد استرالیا: 4R (۲۰۰۱)
آزاد فرانسه: 2R (۲۰۰۱)
ویمبلدون: 2R (2000, ۲۰۰۱)
آزاد آمریکا: 2R (۲۰۰۳)
دیگر رقابت‌ها: دیگر رقابت‌ها
بازی‌های المپیک: 2R (۲۰۰۰)
دونفره: دونفره
نتیجه‌ها: ۱۱–۲۲
عنوان‌ها: ۰
بالاترین رتبه: No. 261 (۱۹ فوریه ۲۰۰۱)
آخرین به‌روزرسانی: ۸ اوت ۲۰۱۲.: آخرین به‌روزرسانی: ۸ اوت ۲۰۱۲.
آندریاس وینسیورا (سوئدی: Andreas Vinciguerra؛ زاده ۱۹ فوریهٔ ۱۹۸۱) یک تنیس‌باز اهل سوئد است.
سیندی رولدر

سیندی رولدر (انگلیسی: Cindy Roleder؛ زادهٔ ۲۱ اوت ۱۹۸۹) دونده دو سرعت اهل آلمان است.
وی در مسابقات کشوری و بین‌المللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز شده‌است.
جاستیکا پکترالیس

| جاستیکا پکترالیس | جاستیکا پکترالیس |
| --- | --- |
جاستیکا پکترالیس، Justicia pectoralis: جاستیکا پکترالیس، Justicia pectoralis
رده‌بندی علمی: رده‌بندی علمی
فرمانرو:: گیاهان
راسته:: نعناسانان
تیره:: پاخرسیان
سرده:: مشعلی
گونه:: J. pectoralis
نام دوبخشی: نام دوبخشی
Justicia pectoralis : Justicia pectoralis 
جاستیکا پکترالیس (نام علمی: Justicia pectoralis) نام یک گونه از سرده مشعلی است.
آنتون کراسنوهورسکی

| اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی |
| --- | --- | --- | --- |
نام کامل:  Anton Krásnohorský
زادروز:  ۲۲ اکتبر ۱۹۲۵
تاریخ مرگ:  ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۸ (۶۲ سال)
تیم ملی: تیم ملی
| سال‌ها |  تیم |  بازی‌ها† |  (گل‌ها)† |
| ۱۹۴۹–۱۹۵۲ |  چکسلواکی |  ۹ |  (۰) |
آنتون کراسنوهورسکی (چکی: Anton Krásnohorský؛ ۲۲ اکتبر ۱۹۲۵ – ۲۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۸) یک بازیکن فوتبال اهل چکسلواکی بود.
از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به باشگاه فوتبال ژیلینا و دوکلا پراگ اشاره کرد. وی سابقه ۹ بازی در تیم ملی فوتبال چکسلواکی را در کارنامه دارد.
حافظه پنهان پایگاه داده

کش پایگاه داده فرآیندی است که در طراحی برنامه‌های کاربردی کامپیوتری گنجانده شده است که صفحات وب را بر اساس تقاضا (به صورت پویا) با دسترسی به پایگاه‌های داده پشتیبان تولید می‌کنند.
وقتی که برنامه‌ها در محیط‌ها چند لایه‌ای گسترش پیدا می‌کند که شامل کلاینت‌های مبتنی بر مرورگر، سرورهای برنامه‌های کاربردی وب و پایگاه داده‌های پشتیبانی می‌شوند، حافظه پنهان پایگاه داده سطح متوسط برای دستیابی به مقیاس‌پذیری و عملکرد بالا استفاده می‌شود.
در معماری سه لایه، لایه نرم‌افزار کاربردی و ردیف ذخیره‌سازی داده‌ها می‌توانند در میزبان‌های مختلف باشند. سرعت یک برنامه را می‌توان با سرعت شبکه محدود کرد. این محدودیت را می‌توان با داشتن پایگاه داده در لایه برنامه به حداقل رساند. از آنجایی که نرم‌افزار پایگاه داده تجاری به‌طور گسترده از منابع سیستم استفاده می‌کند، داشتن برنامه کاربردی و پایگاه داده در یک میزبان همیشه عملی نیست. در این مورد، یک برنامه پایگاه داده سبک‌تر می‌تواند برای ذخیره داده‌ها از سیستم مدیریت پایگاه داده تجاری استفاده شود.
در معماری سه لایه، لایه نرم‌افزار کاربردی و ردیف ذخیره‌سازی داده‌ها می‌توانند در میزبان‌های مختلف باشند. سرعت یک برنامه را می‌توان با سرعت شبکه محدود کرد. این محدودیت را می‌توان با داشتن پایگاه داده در لایه برنامه به حداقل رساند. از آنجایی که نرم‌افزار پایگاه داده تجاری به‌طور گسترده از منابع سیستم استفاده می‌کند، داشتن برنامه کاربردی و پایگاه داده در یک میزبان همیشه عملی نیست. در این مورد، یک برنامه پایگاه داده سبک‌تر می‌تواند برای ذخیره داده‌ها از سیستم مدیریت پایگاه داده تجاری استفاده شود.
سودها

در حافظه پنهان پایگاه داده‌ها با توزیع بار کاری پرس وجو از درون چندین سیستم ارزان فرانت‌اند مقیاس پذیر را بهبود می‌دهد. این انعطاف‌پذیری در پردازش داده‌ها پیروی می‌کند: برای مثال داده‌های مشتریان ویژه رامی‌شود در حافظه پنهان کرد در صورتی که داده‌های مشتریان عادی را نمی‌توان پنهان کرد. حافظهٔ پنهان می‌تواند در دسترس بودن داده‌ها را با ارائهٔ خدمات مستمر برای برنامه‌هایی که تنها جداول ذخیره شده در حافظه پنهان وابسته هستند. حتی اگر سرور پشتیبان در دسترس نباشد بهبود می‌دهد. مزیت دیگر بهبود سرعت دسترسی به دادها است که به واسطه محلی بودن داده‌ها و هموارسازی پیک‌های بار با اجتناب از رفت و آمد بین سطح میانی و سطح داده ایجاد می‌شود.
عناصر بالقوه طراحی

قابلیت به روزرسانی جدول کش: بسیاری از سیستم‌های کش را فقط می‌توان خواند که استفاده از آن‌ها به بخش کوچکی از برنامه‌ها، برنامه‌های غیر واقعی محدود می‌کند.
به روز رسانی دو جهته: به روزرسانی‌های جدول کش باید در دو حالت به پایگاه داده هدف منتشر شوند و هر به روز رسانی که به صورت مستقیم در پایگاه داده هدف اتفاق می‌افتد باید به‌طور خودکار به حافظهٔ پنهان بیاید.
انتشار به روز رسانی همزمان و غیر همزمان: به روز رسانی‌های جدول حافظهٔ پنهان باید در دو حالت در پایکاه داده هدف منتشر شوند. در حالت همزمان اطمینان می‌دهند که پس از تکمیل عملیات پایگاه داده، به روز رسانی‌ها در پایگاه داده هدف نیز اعمال می‌شود. در حالت Asynchronous، به‌روزرسانی‌ها به پایگاه داده هدف به تأخیر می‌افتد. حالت سنکرون قوام حافظه نهان بالا می‌دهد و برای برنامه‌های بلادرنگ مناسب است. حالت ناهمزمان توان عملیاتی بالایی دارد و برای برنامه‌های تقریباً واقعی مناسب است.
ریزدانگی حافظه پنهان چندگانه - سطح پایگاه داده، سطح جدول و ذخیره‌سازی مجموعه نتایج: بخش‌های عمده پایگاه‌های داده شرکتی تاریخی هستند و به ندرت قابل دسترسی هستند. اما، برخی اطلاعات وجود دارد که باید فوراً در دسترس باشد، مانند داده‌های مشتری ممتاز و غیره.
بازیابی جداول کش: در صورت قطع سیستم یا برق، در طول راه اندازی مجدد پلتفرم کش، تمامی تراکنش‌های تعهد شده روی جداول کش باید بازیابی شوند.
ابزارهای اعتبارسنجی انسجام حافظه پنهان: در صورت انتشار غیرهمزمان به‌روزرسانی، حافظه پنهان در گره‌های کش مختلف و پایگاه داده هدف ممکن است از هم جدا شوند. این باید به صورت دستی حل شود، با شناسایی عدم تطابق و اقدامات اصلاحی در صورت لزوم.
مقیاس پذیر به صورت افقی: محاسبات خوشه ای ممکن است دسترسی را افزایش دهد و به تعادل بار برسد. ذخیره‌سازی در یک محیط خوشه ای چندین گره را در بر می‌گیرد و داده‌های کش شده را در بین گره‌ها منسجم نگه می‌دارد.
دسترسی شفاف به جداول غیر کش در پایگاه داده هدف وجود دارد: حافظه پنهان پایگاه داده باید پرس و جوها را پیگیری کند و باید بتواند به‌طور هوشمندانه به کش پایگاه داده یا پایگاه داده مبدأ بر اساس محل داده‌ها بدون هیچ گونه تغییر کد برنامه، مسیریابی کند.
خراب شدن Transparent: در صورت خرابی پلتفرم حافظه پنهان نباید هیچ گونه قطعی در سرویس وجود داشته باشد. اتصالات کلاینت باید به پایگاه داده هدف هدایت شوند.
بدون تغییر یا تغییرات بسیار کم در برنامه: پشتیبانی از رابط‌های استاندارد JDBC, ODBC و غیره که باعث می‌شود برنامه به‌طور یکپارچه بدون هیچ تغییری در کد برنامه کار کند. باید تمام فراخوان‌های رویه ذخیره‌شده را به پایگاه داده هدف هدایت کند تا نیازی به مهاجرت نداشته باشند.
مشکلات در پیاده‌سازی‌ها

راه رفتن در حافظه پنهان روی رویدادهای حذف یا باطل شدن: طرح‌های کش که از موتورهای کش خارجی مانند Redis یا Hazelcast استفاده می‌کنند، اغلب با صدور حذف در برابر اشیاء باطل شده، باعث بی‌اعتباری می‌شوند. این می‌تواند منجر به یک عملیات نوشتن شود که باعث هزاران حذف شده و بر عملکرد تأثیر می‌گذارد.
عدم ردیابی کلید: باز هم، اگر از یک موتور کش خارجی استفاده کنید، هر درخواستی اغلب باعث جستجوی کلید در لایه کش می‌شود. اگر این اشتباه باشد، می‌تواند یک RTT اضافی ایجاد کند و به تأخیر کلی درخواست‌ها اضافه کند. موتورهایی مانند Redis و Hazelcast از اعلان تغییر کلید پشتیبانی می‌کنند، با این حال، به لایه‌های کش محلی اجازه می‌دهند زمانی که کلیدها در یک لایه کش راه دور تغییر می‌کنند، به‌روزرسانی شوند. با ردیابی این کلیدها به صورت محلی، می‌توان از جستجوی راه دور در حافظه پنهان جلوگیری کرد و از جریمه ضربه حافظه پنهان جلوگیری کرد.
عدم اعتبار به عنوان یک رویداد فوری، نه یک محدوده زمانی: وقتی قرار است جدولی به عنوان بخشی از یک تراکنش تغییر کند، حالت SQL می‌تواند تأثیر بگذارد که آیا یک درخواست در یک اتصال دیگر باید تغییرات را ببیند یا خیر. به این ترتیب، در حالی که یک تراکنش هنوز انجام نشده یا به عقب بازگردانده نشده است، هر تغییری در برابر یک جدول در طول تراکنش باید باعث شود که جدول تا زمانی که تراکنش کامل شود، بی‌ثبات در نظر گرفته شود. اغلب، موتورهای کش فقط یک نتیجه را قبل یا بعد از اجرای کوئری باطل می‌کنند.
حافظه پنهان توزیع شده بدون ارتباط: اگر طراحی کش از یک لایه ذخیره‌سازی زیرین استفاده می‌کند، هنگامی که به عنوان یک حافظه پنهان توزیع شده استفاده می‌شود، بر اساس جدول‌هایی که در یک زمان معین روی آن‌ها نوشته می‌شود، نامعتبرها به صورت محلی انجام می‌شود. متأسفانه، گره‌های دیگر ممکن است اشیاء کش را برای یک جدول نوشته باشند، و این اشیاء باطل نمی‌شوند. هنگامی که برای داده‌های جلسه محلی با تداوم مشتری بالادستی استفاده می‌شود، ممکن است قابل قبول باشد، اما برای داده‌های مشترکی که نیاز به حفظ ثبات در سراسر جلسات دارند، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات سازگاری داده‌ها شود.
جاستیکا آمریکایی

| جاستیکا آمریکایی | جاستیکا آمریکایی |
| --- | --- |
جاستیکا آمریکایی، Justicia americana: جاستیکا آمریکایی، Justicia americana
رده‌بندی علمی: رده‌بندی علمی
فرمانرو:: گیاهان
راسته:: نعناسانان
تیره:: پاخرسیان
سرده:: مشعلی
گونه:: J. americana
نام دوبخشی: نام دوبخشی
Justicia americana : Justicia americana 
جاستیکا آمریکایی (نام علمی: Justicia americana) نام یک گونه از سرده مشعلی است.
آرمان آندرئاسیان

آرمان آندرئاسیان (ارمنی: Արման Անդրեասյան) کشتی‌گیر در رشته کشتی آزاد اهل ارمنستان است.
آندرئاسیان در سی و پنجمین دوره مسابقات کشتی نظامیان جهان به میزبانی تهران در وزن ۷۰ کیلوگرم به رقابت پرداخت.
نتایج مهم

| سال> به نمایندگی  ارمنستان | مسابقه> به نمایندگی  ارمنستان | محل برگزاری> به نمایندگی  ارمنستان | مقام> به نمایندگی  ارمنستان | رویداد> به نمایندگی  ارمنستان | توضیحات> به نمایندگی  ارمنستان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۲۰۲۰-۰۳-۲۹ | مسابقات قهرمانی اروپا (بزرگسالان) |  |  | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۲۰-۱۲-۱۶ | جام جهانی (بزرگسالان) |  |  | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۲۰-۰۱-۲۳ | جام کشتی فرنگی تختی (بزرگسالان) |  |  | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۲۰-۰۱-۰۸ | جام تختی (بزرگسالان) |  |  | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۹-۱۰-۲۸ | مسابقات قهرمانی زیر 23 سال جهان |  | ۱۸ | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ | جام بین قاره لای (بزرگسالان) |  | ۵ | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۹-۰۸-۱۲ | مسابقات قهرمانی جهان (جوانان) |  | ۷ | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۹-۰۶-۰۷ | مسابقات قهرمانی اروپا (جوانان) |  |  | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۸-۰۹-۱۷ | مسابقات قهرمانی جهان (جوانان) |  | ۵ | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۸-۰۷-۳۰ | مسابقات قهرمانی اروپا (جوانان) |  |  | ۷۰٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۶-۰۹-۱۳ | مسابقات قهرمانی جهان (دانشجویی) |  | ۱۰ | ۶۳٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۶-۰۷-۱۹ | مسابقات قهرمانی اروپا (دانشجویی) |  |  | ۶۳٫۰ ک‌گ |  |
| ۲۰۱۵-۰۸-۰۴ | مسابقات قهرمانی اروپا (دانشجویی) |  | ۸ | ۵۸٫۰ ک‌گ |  |
اتمیک کیتن

| اتمیک کیتن | اتمیک کیتن |
| --- | --- |
اطلاعات پس‌زمینه: اطلاعات پس‌زمینه
ژانر: پاپ، دنس پاپ، یوروپاپ
سال‌های فعالیت: ۱۹۹۸–۲۰۰۴، ۲۰۱۲-حال
اعضا: لیز مک‌کلارنون ناتاشا همیلتون جنی فراست
اعضای پیشین: کری کاتونا هیدی رنج
اتمیک کیتن (به انگلیسی: Atomic Kitten) گروه موسیقی انگلیسی است.
حمام پیجاکلا

| حمام پیجا کلا | حمام پیجا کلا |
| --- | --- |
نام: حمام پیجا کلا
کشور: ایران
استان: استان مازندران
شهرستان: شهرستان بابل
اطلاعات اثر: اطلاعات اثر
کاربری: حمام
دیرینگی: دوره قاجار
دورهٔ ساخت اثر: دوره قاجار
اطلاعات ثبتی: اطلاعات ثبتی
شمارهٔ ثبت: ۲۱۹۷۷
تاریخ ثبت ملی: ۲۶ اسفند ۱۳۸۶
حمام پیجا کلا مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان بابل، بخش لاله آباد، دهستان کاری پی، روستای پیجا کلا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
اتم‌استروی‌اکسپورت

| 0 | 1 |
| --- | --- |
نوع: شرکت تابعه
صنعت: صنعت هسته‌ای
بنا نهاده: ۱۹۷۳
دفتر مرکزی: مسکو، روسیه
محصولات: رآکتورهای هسته‌ای
خدمات: ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای
درآمد: ۱٫۸۲ میلیارد دلار (۲۰۱۷)
سود خالص: ۱۸٫۳- میلیون دلار (۲۰۱۷)
مجموع دارایی: ۴٫۳۶ میلیارد دلار (۲۰۱۷)
مجموع سهام: ۶۷۳ میلیون دلار (۲۰۱۷)
مالک: روس‌اتم (۱۰۰٪)
مادر: روس‌اتم
وبگاه: www.ase-ec.ru
ساختمان مرکزی شرکت
اتم‌استروی‌اکسپورت، (به روسی: Атомстройэкспорт) صادرکننده روسی تجهیزات و خدمات مربوط به انرژی هسته‌ای است. این شرکت یک شرکت تابعه متعلق به روس‌اتم است. فعالیت‌های اتم‌استروی‌اکسپورت از طرف دولت روسیه پشتیبانی مالی می‌شود. رئیس گروه اتم‌استروی‌اکسپورت الکساندر لوکشین می‌باشد.
تیم ملی فوتبال ساحلی پرو

تیم ملی فوتبال ساحلی پِرو نماینده پرو در مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی و یکی از برترین تیم‌های فوتبال ساحلی جهان است. تیم ملی فوتبال ساحلی پرو نایب قهرمان ١ دوره جام‌های جهانی فوتبال ساحلی در سال‌ ٢٠٠٠ است.