stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محول
التركيب > الخزان

يصنع الخزان من حديد غير مغناطيسي، وتمتاز الخزانات الرئيسية في المحولات بتعدد أشكالها حسب قدرة المحول، فقد يكون سطحه مستوي وهذا النوع يستخدم للقدرات الصغيرة الأقل من 50 كيلو فولت أمبير، حيث يكون السطح المستوي كافيا للتخلص من الحرارة المتولدة بالملفات والتي تنتقل إليه بواسطة زيت التبريد. وقد يحتوي الخزان على أنابيب جانبيه كمالحولات التي تستخدم في محولات التوزيع متوسطه القدرة حيث يتم إضافة سطج تبريد على شكل أنابيب خارجية يتم لحامها على جسم الخزان وتكون مسارا متوازيا لدوران الزيت داخليا. أما النوع الثالث من الخزانات فيتم تركيب فيه زعانف تبريد على الجوانب الأربعة للمحول ويتم لحامهم معا لتكوين خزان المحولات وقد يسحب الزيت بمضخات لتبريده في هذه الزعانف (الراديتير) ثم يعاد للخزان مرة أخرى ويتم ذلك في المحولات ذات القدرات العالية.
ويركب الخزان على قاعدة تعمل على عجلات بجيث يسهل نقل المحول. وتلحم خطاطيف في الجزء العلوي من الخزان لرفعة من خلالها عند الحاجة. وتظهر أهمية الخزان في حماية القلب والملفات بداخله، يوضع فيه زيت المحولات المستخدم في التبريد وعزل المحول ويحمل مواسير الإشعاع للمحول. وفي المحولات كبيرة القدرة يزود خزان الزيت الرئيسي بأنبوبة تغلق فتحتها بواسطة شريحة زجاجية وعند حدوث خطأ تزيد كمية الغازات بالخزان فتضغط على الشريحة الزجاجية فتكسرها وتخرج الغازات إلى الجو الخارجي وكذلك الزيت الزائد. وتسمي هذة الأنبوبة بأنبوب تصريف الزيت.
التركيب > صندوق التمدد

في المحولات الكبيرة يستخدم دائما صندوق احتياطي للزيت بحيث يصبح التانك الأصلي مغمورا كليا في الزيت دون ستارة هوائية فوقه، وتنتقل الستارة الهوائية إلى التانك الاحتياطي أو صندوق التمدد. والوظيفة الأساسية لهذا التانك هو إستيعاب أي تمدد أو انكماش في حجم الزيت بعيدا عن التانك الأصلي، ويقوم بتعويض أي نقص يحدث في زيت التانك الأصلي. ويتميز بوجود مقياس لمعرفة مستوى الزيت الخاص به حتي لا ينخفض بشدة، ومزود أيضا بمؤشر يرى بالعين المجردة لمعرفة ارتفاع مستوى الزيت بداخلة. ويقدر حجم خزان التمدد بحوالي 1/10 من حجم الخزان الرئيسي.
التركيب > مغير الجهد

يعتبر مغير الجهد من أهم العناصر التي تدخل في تركيب المحول والتي لها علاقة مباشرة مع الملفات. فهو الجهاز المسئول عن تغيير النسبة بين عدد اللفات في الملفات الابتدائية إلى عدد اللفات في الملفات الثانوية وهي المعروفة ب N1/N2 وهذا الجهاز يكون موجود فقط في المحولات الكبيرة أما في المحولات الصغيرة فتكون النسبة بين عدد اللفات ثابتة. وتغيير نسبة التحويل قد يكون أثناء التشغيل أو أثناء فصل المحول، والنوعان موجدان بالخدمة ولكل منهما مميزاته وعيوبة. فالنوع الذي يغير النسبة أثناء التشغيل أفيد وأسرع لكنه أصعب في التصميم لأن التغيير يتم أثناء مرور تيار في اللفات مما قد يسبب ظهور شرارة ويستخدم في محولات القدرة حيث يتعذر فصل المحول عن الشبكة، ولذا تغمر نقط التلامس لمغير الجهد في إسطوانة بها زيت غير قابل للاشتعال.
اما النوع الثاني الذي يغير الجهد أثناء فصل المحول فيستخدم في محولات التوزيع، حيث يجب فصل مصدر الجهد المتوسط وكذلك مفاتيح الخوج لعزل المحول تماما عن الشبكة قبل عمل أي تغيير نظرا لخطورة تغير وضع مغير الجهد في وجود جهد على المحول حيث يؤدي ذلك إلى اشتعال زيت المحول.
| مغير الجهد على الحمل | مغير الجهد أثناء فصل المحول |
| --- | --- |
محولات القدرة: محولات التوزيع
يحيط بها إسطوانه مغلقة بها زيت جامد للشرارة: يحيط بها زيت المحول
يتغير أتوماتيكيا بواسطه وحدة تحكم خاصة: يتغير يدويا بعد فصل الجهود من على المحول
تصنيف المحولات

للمحولات أنواع متعددة من حيث الحجم الوظيفة والشكل. ويمكن تقسيم المحولات الكهربائية إلى تصنفيات متعددة منها على سبيل المثال التصنيف حسب مجال الاستخدام.
التصنيف حسب مجال الاستخدام
محول الطاقة.
المقوم.
توفيق المعاوقة.
فرن القوس الكهربائي.
محول التوزيع.
محول القدرة.
وتتفاوت أحجام وأوزان المحولات بشكل كبير فمحول القوى يمكن أن تصل أبعاده إلى 10 أمتار سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع، أما وزنة فيقاس بعشرات الأطنان، بينما يصل حجم محول الطاقة إلى عدة سنتيمترات، والوزن لا يتجاوز عشرات الجرامات، فشاحن المحمول مثلا ليس إلا محول صغير من محولات الطاقة والذي يتميز باستخدامه في تطبيقات الجهد المنخفض.
والفرق الأساسي بين محولات التوزيع ومحولات القدرة هو أن محول التوزيع يعمل على أحمال مختلفة، ويعمل لمدة كبيرة عند اللاحمل، أما محول القوى أو القدرة فهو يعمل عن الحمل الكامل بصفة مستمرة، ونادرا ما يعمل عند أحمال نسبتها أقل من 60 % من الحمل الكامل، لذلك يراعى عند التصميم أن تكون مفاقيد اللاحمل في محول التوزيع أقل ما يمكن. والفرق الآخر بينهما هو في الحجم والقدرة المنقولة عبر أي منهما، لكن فيما عدا ذلك فالتركيب الداخلي لهما واحد، ومواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC مثلا لا تفرق بينهما وتعتبر أن الإسمين مترادفين. ولكن في بعض المراجع تعتبر أن المحولات ذات قدرة أقل من 500 كيلو فولت أمبير هي محولات توزيع، والمحولات ذات القدرة الأعلى من 500 كيلو فولت أمبير هي محولات قوى. ويتم تقسيم محولات القوى في التصنيف الأمريكي إلى ثلاث مجموعات حسب القدرة المقننة:
محولات قدرة صغيرة تتراوح قدرتها من 500 كيلو فولت أمبير إلى 7500 كيلو فولت أمبير.
محولات قدرة متوسطة تتراوح قدرتها من 7500 كيلو فولت أمبير إلى 100 ميجا فولت أمبير.
محولات قدرة كبيرة وتكون قدرتها أكبر من 100 ميجا فولت أمبير.
التصنيف حسب عدد الأوجه
محول أحادي الأوجه.
محول ثلاثي الأوجه.
التصنيف حسب طريقة التبريد
يبرد بالهواء العادي.
يبرد بالزيت.
يبرد بالماء ويكون هذا التبريد للأجزاء الخارجية فقط وذلك عقب حدوث قصر شديد في الملفات أو في القلب
التصنيف حسب نسبة التحويل
المحول الرافع للجهد الخافض للتيار.
المحول الخافض للجهد الرافع للتيار.
التصنيف حسب تردد التشغيل
محول ذو تردد منخفض جدا كمحولات القوى والتوزيع.
محول ضغط عالي.
محول ضغط عالي جدا.
ويتم استخدام محولات الضغط العالي ومحولات الضغط العالي جدا في أجهزة الاتصالات وأجهزة التحكم ومصادر التغذية الإلكترونية، وهي تمتاز بصغر حجمها نظرا لأن قلوبها تصنع من مواد أخف كثافة من الحديد وذات نفاذية مغناطيسية عالية.
الدائرة المكافئة

يتم استخدام الدائرة المكافئة لتسهيل دراسة المحول ولتبسيط الحسابات، ويتم تقسيم المحول إلى جزئين:
الجانب الابتدائي ويحتوي على مقاومة RP , ومعاوقة XP .
الجانب الثانوي ويحتوي على مقاومة RS , ومعاوقة XS .
وفي بعض الحالات يتم نسب قيم RS , XS للجانب الابتدائي بضرب هذة القيم في بمربع النسبة بين عدد اللفات كما في المعادلة التالية (NP/NS) 2 = a2.
ويتم التعبير عن الفقد بالصورة التالية:
الفقد في القلب الحديدي RC .
المعاوقة المغناطيسية XM .
ويتم القيام بإختبار اللاحمل وإختبار دائرة القصر لتحديد قيم المقاومات ومفاقيد الدائرة
تقنية كهربائية

في التقنية الكهربائية تقوم المحولات بربط الضغوط الكهربائية على جميع المستويات في الشبكة الكهربائية. ومحولات الآت - وهي جزء من محطة القوى الكهربائية - تقوم بتحويل الضغط الناشيء عن المحاثة في المولد الكهربائي لتغذية الشبكة بضغط عالي (في الغالب 220 كيلو فولت) أو 400 كيلو فولت. وتقوم محولات بربط شبكة الضغط العالي بشبكة الضغط المتوسط على المستوى المحلي. وفي محطات للمحولات تتحول الكهرباء من الضغط المتوسط في حدود 10 - 35 كيلووات لتغذية المصانع بجهد منخفض يصل إلى 400 فولت. ونظرا لعلو تحويل الطاقة فتسمى المحولات المستخدمة في الشبكة الكهربائية محولات الضغط العالي أو محولات القوى العالية.
وتعتبر محولات الضغط العالي محولات تيار متردد وتحتوي على زيت محولات، وقد تحتوي بدلا من الزيت على راتينج محولات. وينطبق عل النوع الزيتي النظام القياسي الأوروبي EN 50464-1 أما المحولات المحتوية على الراتينج فيطبق عليها النظام القياسي الأوروبي EN 60076-11. كما يوجد النظام القياسي ل«جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» وهو يعتبر معادلا للنظام القياسي الأوروبي.
وفي الشبكات الدائرية والشبكات متعددة التغذية تكون القدرة المحولة عن طريق توصيل على التوازي للمحولات بغرض زيادة القدرة. وتوصل فيها عادة محولات من نفس النوع أو من نفس القدرة. ويمكن تحديد نسبة التحويل للتيار المتردد بحسب نوع المحولات، كما يمكن أن يكون عددا مركبا. وبغرض الضبط يوضع في داخل المحول مفتاح لتحويل الحالات المختلفة للجهد الناشيئ.
وفي الشبكات الواسعة التي تحوي عدة توصيلات متوازية ويكون لكل منها قرة مختلفة، وكذلك في توصيلات موازية لضمان توصيل أنظمة الكبلات، قد يالزم اساتخدام محولات خاصة لإزاحة الطور بغرض ضبط توزيع القدرة الكهربائية.
كما يطبق مبدأ المحول في التقنية الكهربائية على المبدلات وبواسطتها يمكن قياس تيار كهربائي شديد حيث يحول فيها التيار أولا إلى تيار منخفض. وتتكون المبدلات في الغالب من قلب حلقي ذو ملف ثانوي وتحيط الحلقة بالسلك الموصل المرغوب قياس التيار المار فيه. كما يوجد نوع يسمى ملف روجوفسكي وهي عبارة عن مبدل لا ينتوي على قلب صلب.
وفي تجربة توكاماك وهي أحد التجارب التي تعلق عليها آمال إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق التحكم في لطاقة الهيدروجينية فهده التجربة مصممة أيضا طبقا لمبدأ عمل المحول. ففي غرفة مفرغة حلقية ضخمة يحدث أولا عملية تفريغ كهربائي عن طريق ملفات خاصة، مرتصة حول غرفة المفرغة وفيها بترتفع شدة التيار شيئا فشيئا. وتشكل الملفات فيه هذا النظام كملفات ابتدائية، ويشكل الغاز داخل الغرفة المفرغة «الملف الثانوي»، وتعمل على اصتدام أنوية الذرات المتأينة (البلازما) داخل الغرفة وحدوث الاندماج النووي.
المعادلة المثالية للقدرة
إذا وصل الملف الثانوي بجهاز بحيث يسير التيار، فإن القدرة الكهربائية P تتحول من الملف الأولي إلى الملف الثانوي. ويكون المحول نموذجيا، أي تكون كفاءته مثالية، إذا تحولت كل الطاقة المبذولة في الملف الأولي إلى المجال المغناطيسي ومنه إلى الملف الثانوي بالكامل. وباعتبار تلك الحالة المثالية، فتكون كل الطاقة الكهربائية المبذولة مساوية للطاقة الناتجة في الملف الثانوي:
وهي تعطي معادلة المحول النموذجي:
والمحولات المعتادة تكاد أن تكون نموذجية ن ولهذا فهذه المعادلة تعطي تقريبا مقبولا.
إذا زاد الجهد فإن التيار ينخفض بنفس النسبة. وتنتقل المعاوقة في إحدى الدائرتين متناسبة مع مربع نسبة أعداد اللفات.
فعلى سبيل المثال إذا وصلت المعاوقة Zs بين طرفي الملف الثانوي، فتبدو للملف الأول كما لو كانت (Np/Ns)2Zs.
وتلك العلاقة عكسية أيضا، حيث تبدو المعاوقة Zp في الملف الأول نحو Ns/Np)2Zp للملف الثاني.
الضوضاء في المحولات

تنبعث العديد من الأصوات من المحولات بعضها يكون طبيعي والبعض الآخر يكون عالى وتعتبر إشارة على وجود خطب ما .. ومصادر هذه الأصوات عديدة منها اهتزاز القلب الحديدي، اهتزاز الملفات، مراوح التبريد.
اهتزاز القلب الحديدي للمحول يعتبر المصدر الأساسي للضوضاء فعندما تتمغنط شريحة من الصلب فإنها تنكمش أو تتمدد بنسبة صغيرة تصل إلى حوالي 10 ميكرو لكل متر وهذا التغير يتسبب في صوت يشبة الزن . أما بالنسبة لصوت مراوح التبريد فهو نتيجة لمرور الهواء على ريش هذه المراوح ويتناسب شدة الصوت طرديا مع كمية الهواء وسرعة المروحة، ولخفض صوت المراوح يجب تخفيض سرعة المراوح عن طريق زيادة عددها .
اقرأ أيضًا

محول تيار متردد
مبدل
محول دلتا ستار
محول تردد
محول التيار.
مقوم
مبدل رقمي تناظري
مبدل تناظري رقمي
معاوقة
تنظيم الجهد
منظم الجهد
محول طاقة كفء
بارافورمر
محول تضمين
محول مقوم
برولك جنرال إلكتريك
مغير (محولات)
محول متصل بمصدر VP على الجانب الابتدائي عليه حمل ZL في الجانب الثانوي حيث 0 < ZL < ∞.
المحول المثالي
الفيض المتسرب
مخطط يظهر فيه التيارات الدوامية في إحدي المحولات باللون الأخضر , ويظهر منحني الفيض المغناطيسي للقلب باللون الأحمر , بينما يظهر تيار المغنطة باللون الأزق
منحنى مغناطيسية لقطعة حديد .
تجربة فارداي لصناعة المحول الحثي
ملف حثي عام 1900 في بريمرهافن ، ألمانيا
محول فارداي
قلب حديدي لإحدى المحولات
قلب صغير لمحول
يتم صناعة القلب الحديدي من شرائح لتقليل قيمة التيارات الدوامية
تكون الأسلاك غالبا على شكل شرائح مستطيلة لتقليل التيارات الدوماية والفيض الهارب .
تبريد محول توزيع ثلاثي الأوجه بإستخدام الزيت
منظومة التبريد في المحولات حيث يوفر الخزان زيت التبريد اللازم , بينما تقوم المواسير بطرد الحرارة إلى الوسط الخارجي
محول توزيع ثنائي الأوجه في بريطانيا
محول توزيع ثلاثي الأوجه في سوريا
محول في محطة لإستخراج الحجر الجيري في مقاطعة مانيتوبا بكندا
محطة فرعية في ملبورن بأستراليا بها 5 محولات يظهر في الصورة ثلاثة فقد 220 - 66 كيلو فولت , سعة المحول الواحد 150 ميجا فولت أمبير
Real transformer equivalent circuit
محول لتغذية مدينة صغيرة.
المحول النموذجي.
مجزرة عائلة غباين (16 أكتوبر 2023)

| مجزرة عائلة غباين (16 أكتوبر 2023) | مجزرة عائلة غباين (16 أكتوبر 2023) |
| --- | --- |
جزء من عملية طوفان الأقصى: الإبادة الجماعية في قطاع غزة  
المعلومات: المعلومات
البلد:  فلسطين
الموقع: مخيم النصيرات
التاريخ: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023  (توقيت فلسطين)
نوع الهجوم: ضربة جوية
الأسلحة: طائرة حربية
الخسائر: الخسائر
الوفيات: أكثر من 17 فلسطينيًا (أغلبهم مدنيين)
المنفذون:  القوات الجوية الإسرائيلية
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
مجزرة عائلة غباين (16 أكتوبر 2023) هي مجزرةٌ ارتكبها سلاح الجوّ الإسرائيلي حينما أغارَ على منزل يتبع لعائلة غباين. وخلال يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 قام سلاح الجو بشن سلسلة غارات على مخيم النصيرات، واستهدفت هذه الغارات منزل سكني يعيش به كافة أفراد عائلة غباين. هذه المجزرة من ضمن عدة مجازر وقعت خلال عملية طوفان الأقصى. تسبّبت هذه المجزرة الإسرائيليّة والتي استهدفت منزل يضم عدد من المدنيين إلى استشهاد أكثر من 17 شهيداً من عائلة غباين وجميعهم من عائلة واحدة.
خلفية الحدث

في ساعاتِ الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر 2023 أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر ذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام عملية طوفان الأقصى وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية وتدنيس الأقصى والاستمرار في الاستيطان، كما أكّد على ذلك محمد الضيف القائد العام للقسّام والذي أعطى إشارة انطلاق العمليّة التي شهدت اقتحامًا من المقاومين لمستوطنات غلاف غزة ونجحوا في قتلِ عدد كبيرٍ من الجنود الإسرائيلين، وأسر عشرات آخرين كما استطاعوا خلال ساعات قطع عشرات الكيلومترات ووصلوا لمستوطنات أبعد من تلك المحيطة والقريبة من قطاع غزة.
استمرَّت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين المقاومين في عديد من المستوطنات وعلى رأسها مستوطنة سديروت. الرد الإسرائيلي على هذه العمليّة جاء من خلال شنّ سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات العشوائيّة على القطاع متسبّبة في مقتل عشرات المدنيين وتدمير البنية التحتية لمدن القطاع، ليصل حد فرض إغلاق شامل وقطع متعمد لكل الخدمات من ماء وكهرباء وغاز، وهو ما هدَّد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني يعيشُ داخل القطاع الذي يُعاني أصلًا من تبعات الحصار الخانق عليهم منذ ستة عشر عاماً.
الضحايا

محمود درويش غباين
عبلة منير غباين
الطفلة سوار محمود غباين
ديمة محمود غباين
كنزي محمود غباين
عبدالله منير غباين
مريم درويش غباين
الطفل صهيب عبد الله غباين
الطفلة لين عبد الله غباين
الطفلة بيسان عبد الله غباين
الطفلة ميرة عبد الله غباين
خالد غباين
فايزة إبراهيم غباين
روزا خالد غباين
نسيم خالد غباين
منير غباين
فوزية إبراهيم غباين
مراجع

↑  "تقرير عائلة "غباين" .. رحيل جماعي لعائلة بحثت عن الأمن ولم تجده". felesteen. 16 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-16.
↑  "أعداد شهداء غزة تتجاوز 11 ألفا والاحتلال ألقى 32 ألف طن من المتفجرات". aljazeera. 10 نوفمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-10.
↑  "الاحتلال يوغل بجرائمه في غزة باستهداف المدنيين وقصف منازلهم فوق رؤوسهم". aljazeera. مؤرشف من الأصل في 2023-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-29.
بوابة الحرب
بوابة حقوق الإنسان
بوابة فلسطين
بوابة قطاع غزة
بوابة إسرائيل
يوستاس فنين

يوستاس فنين (بالإنجليزية: Eustace Fannin)‏ مواليد 1 يناير 1919(1919-01-01) في جنوب أفريقيا، هو لاعب كرة مضرب جنوب أفريقي يلعب باليد اليمنى. هو أحد أبطال الجراند سلام.
النهائيات > الزوجي > اللقب (1)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | البطولة | الشريك | المنافس | النتيجة |
| 1947 | البطولة الفرنسية |  اريك ستارجس |  توم براون    بيل سيدويل | 6–4, 4–6, 6–4, 6–3 |
النهائيات > الزوجي > الوصافة (1)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | البطولة | الشريك | المنافس | النتيجة |
| 1949 | البطولة الفرنسية |  اريك ستارجس |  بانشو جونزاليس    فرانك باركر | 3–6, 6–8, 7–5, 3–6 |
مراجع

1 2  موقع ITF، QID:Q14580049
Davis Cup – Player profile
بوابة أعلام
بوابة جنوب إفريقيا
بوابة كرة المضرب
محمد عسيري (لاعب كرة قدم مواليد 1992)

| محمد عسيري>  . معلومات شخصية   | محمد عسيري>  . معلومات شخصية   | محمد عسيري>  . معلومات شخصية   | محمد عسيري>  . معلومات شخصية   | محمد عسيري>  . معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الاسم الكامل: محمد عسيري
الميلاد: 18 أكتوبر 1992 (العمر 32 سنة)   السعودية  
الطول: 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)
مركز اللعب: حارس مرمى
الجنسية:  السعودية
|   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |   معلومات النادي   |  |
النادي الحالي: نادي النجوم
الرقم: 1
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
: نادي القادسية
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 2013–2019 | القادسية  | 7 | (0) |  |  |
| 2019 | الباطن | 0 | (0) |  |  |
| 2019–2020 | الثقبة | 32 | (0) |  |  |
| 2020–2021 | العدالة | 7 | (0) |  |  |
| 2021–2022 | الساحل | 19 | (0) |  |  |
| 2022–2023 | الترجي |  |  |  |  |
| 2023–2024 | التقدم |  |  |  |  |
| 2024– | النجوم |  |  |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
محمد عسيري، حارس مرمى سعودي يلعب حالياً في نادي النجوم.
مسيرة اللاعب

لعب في نادي القادسية ونادي الباطن ونادي الثقبة ونادي العدالة ونادي الساحل ونادي الترجي ونادي التقدم ونادي النجوم.
مراجع

↑  "كووورة: الموقع العربي الرياضي الأول". مؤرشف من الأصل في 2018-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-23.
↑  "إحصائيات رابطة دوري المحترفين السعودي 2016/2017". مؤرشف من الأصل في 2017-05-10.
بوابة أعلام
بوابة السعودية
بوابة كرة القدم
بوابة كرة القدم السعودية
غريب الخال

غريب بن عبد الله، الملقب غريب الخال، قائد عسكري عبَّاسي، كان شقيق شغب، والدة الخليفة العباسي المؤثر جَعْفَر المُقتدر بالله (حكم في 908-932)، كان شخصية قوية في بلاط ابن أُخته الخليفة. وكان من أبرز القادة العسكريين في ذلك الوقت، وشغل منصب والي منطقة العواصم التي كانت على حدود الإمبراطورية البيزنطية عام 910، وشرق الجزيرة العربية عام 912. وكثيراً ما يُذكر في المصادر جنباً إلى جنب مع القائد العام العباسي مؤنس المظفر كأقوى رجال الدولة. وعندما توفي عام 917، حضرت المحكمة بأكملها جنازته. كما حصل نسله على أدوار بارزة في البلاط، وخاصة ابنه هارون.
مراجع

↑  Bowen 1928، صفحة 106.
1 2 3  El Cheikh 2013، صفحة 168.
↑  Bowen 1928، صفحات 106, 115, 147–148.
↑  El Cheikh 2013، صفحات 168–169.
بوابة أعلام
بوابة الوطن العربي
متكال موزمبيقي

متكال موزمبيقي
Metical moçambicano (برتغالية)
نقود موزمبيق.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
البلد:   موزمبيق
تاريخ الإصدار:  1971
رمز العملة:  MT
رمز الأيزو 4217:  MZN
المصرف المركزي:  بنك موزمبيق
موقع المصرف المركزي:  http://www.bancomoc.mz/
سعر الصرف:  1$ أمريكي=  33MT
العملات المعدنية:  50 سنتافو, 1, 2, 5, 10 متكال لم تعد تستعمل 1, 5, 10, 20 سنتافو
العملات الورقية:  20, 50, 100, 200, 500 متكال وبندرة 1000 متكال
تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
متكال موزمبيقي هي العملة الوطنية في موزمبيق والمعتمدة منذ عام 1980 بعد 5 سنوات من استقلالها عن البرتغال. وينقسم المتكال الموزمبيقي إلى 100 سنتافو. ويرجع اسم العملة إلى اسم مثقال. في عام 2006 قامت موزمبيق بطرح المتكال الموزمبيقي الثاني عوض المتكال الموزمبيقي الأول وشطبت 3 أصفار من كل عملة.
التاريخ > امتنكال الأول

استبدلت المتكال بالأسكودو في 16 يونيو 1980. خضع المتكال لتضخم حاد فبعد إعادة تقييم الليو الروماني في 1 يوليو 2005، أصبح المتكال أقل العملات قيمة حتى عام 2005 حين حل محله الدولار الزيمبابوي.
التاريخ > المتكال الثاني

في 1 يوليو 2006، طرحت موزمبيق عملات جديدة. واستمرت الفترة الانتقالية التي يمكن خلالها استخدام كل من المتكال القديم والجديد حتى 31 ديسمبر 2006.
العملات المعدنية > المتكال الثاني

اعتبارًا من 1 يوليو 2006، تم إصدار عملات معدنية من فئات 1 و5 و10 و20 و50 سنتافو و1 و2 و5 و10 متكال.
| القيمة | القطر | الوزن | المعدن | الوصف> الوجه | الوصف> العكس | تاريخ الإصدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 سنتافو | 15 ملم | 2 جرام | فولاذ مطلي بالنحاس | وحيد قرن | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 5 سنتافو | 19 ملم | 2.3 جرام | فولاذ مطلي بالنحاس | نمر | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 10 سنتافو | 17 ملم | 3.06 جرام | صلب مطلي بالنحاس | جرار زراعي | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 20 سنتافو | 19.5 ملم | 4.1 جرام | صلب مطلي بالنحاس | قطن | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 50 سنتافو | 23 ملم | 5.74 جرام | صلب مطلي بالنحاس | رافرف | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 1 متكال | 21 ملم | 5.3 جرام | نيكل مطلي بالصلب | طلبة | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 2 متكال | 24 ملم | 6 جرام | نيكل مطلي بالصلب | سمك | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 5 متكال | 27 ملم | 6.5 جرام | نيكل مطلي بالصلب | Xylophone | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
| 10 متكال | 24.92 ملم | 7.51 جرام | ثنائي المعدن | مقر بنك موزمبيق | شعار بنك موزمبيق | 2006 |
:
الأوراق النقدية > المتكال الأول

في 16 يونيو 1980، اُصدرت عملات ورقية من فئات 50 و100 و500 و1000 متكال. ثم أعيد إصدار نفس الأوراق النقدية في 16 يونيو 1983 بشعار الدولة الجديد، وظهرت عملة 5000 عملة متكال في 3 فبراير 1989. وفي 16 يونيو 1991 اُصدرت عملات ورقية من فئات 500 و1000 و5000 و10000 تلتها 50000 و100000 متكال في 16 يونيو 1993 و20000 متكال في 16 يونيو 1999 و200000 و500000 متكال في 16 يونيو 2003.
الأوراق النقدية > المتكال الثاني

من 1 يوليو 2006، اُصدرت أوراق نقدية جديدة بفئات 20 و50 و100 و200 و500 و1000 متكال. ثم في 1 أكتوبر 2011، أصدر بنك موزمبيق مجموعة جديدة من الأوراق النقدية التي تشبه سلسلة 2006، ولكن مع ميزات أمان محسنة. وتتم طباعة الفئات الثلاث الأصغر من البوليمر بينما الفئات الأعلى مطبوعة على الورق.
| الصورة | القيمة | اللون الرئيسي | الوجه | العكس |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 متكال | بنفسجي | سامورا ماشيل | وحيد قرن |
|  | 50 متكال | بني | سامورا ماشيل | غزال |
|  | 100 متكال | أحمر | سامورا ماشيل | زرافات |
|  | 200 متكال | أزرق | سامورا ماشيل | أسود |
|  | 500 متكال | وردي | سامورا ماشيل | جاموس |
|  | 1000 متكال | أخضر | سامورا ماشيل | فيلة |
:
سعر الصرف

|  سعر الصرف MZN الحالي |  سعر الصرف MZN الحالي |
| --- | --- |
من Yahoo! Finance:: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD ZAR
من XE.com:: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD ZAR
من Investing.com:: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD ZAR
منOANDA.com:: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD ZAR
مراجع

↑  Infopédia. "metical | Definição ou significado de metical no Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa". Infopédia - Dicionários Porto Editora (بالبرتغالية). Archived from the original on 2017-11-15. Retrieved 2021-01-27.
↑  "Metical" in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto Editora, Porto, 2003-2015. Accessed 1 April 2015. (بالبرتغالية) نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
↑  Linzmayer، Owen (2012). "Mozambique". The Banknote Book. San Francisco, California: www.BanknoteNews.com. مؤرشف من الأصل في 2018-10-03.
↑  Linzmayer، Owen (2012). "Mozambique". The Banknote Book. San Francisco, California: www.BanknoteNews.com. مؤرشف من الأصل في 2021-04-23.
↑  http://pjsymes.com.au/articles/Mozambique_1.htm The Banknotes of Mozambique; Independence Issues – 1975 to 1989 Peter Symes (www.pjsymes.com.au). Retrieved on 2014-07-07. نسخة محفوظة 15 مارس 2021 على موقع واي باك مشين.
↑  "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2007-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2006-06-28.{{استشهاد ويب}}:  صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
| ع ن عملات أفريقيا | ع ن عملات أفريقيا |
| --- | --- |
شمال:  بيزيتا صحراوية  جنيه مصري   جنيه سوداني   دينار تونسي   دينار ليبي    دينار جزائري   درهم مغربي   أوقية موريتانية   يورو (بلاثاس دي سوبيرانيا) 
وسط:  كوانزا أنغولي   فرنك بوروندي   فرنك وسط أفريقي (الكاميرون،  جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد،  جمهورية الكونغو،  غينيا الاستوائية،  و الغابون)  فرنك كونغولي   فرنك رواندي 
غرب:  إيسكودو جزر الرأس الأخضر (الرأس الأخضر)   يورو (منطقة جزر الكناري ذاتية الحكم، ماديرا)   دالاسي غامبي   سيدي غاني   فرنك غيني   دولار ليبيري   نيرة نيجيرية   دوبرا ساو تومي وبرينسيب (ساو تومي وبرينسيب)  ليون سيراليوني   فرنك غرب أفريقي (بنين،  بوركينا فاسون  ساحل العاج، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال،  و توغو) 
شرق:  فرنك قمري   فرنك جيبوتي   ناكفا   بير إثيوبي   شيلينغ كيني   روبية سيشلية   شلن صومالي   شلن صوماليلاندي (غير معترف به)   شيلينغ تانزاني   شيلينغ أوغندي    جنيه جنوب سوداني  
جنوب:  بولا بوتسواني (زيمبابوي)   جنيه إسترليني بريطاني (سانت هيلينا، زيمبابوي)   يورو ( أراض فرنسية جنوبية وأنتارتيكية،  مايوت،  لا ريونيون، زيمبابوي)   لوتي ليسوتو   كواشا ملاوية   أرياري مدغشقري   روبي موريشي   متكال موزمبيقي   دولار ناميبي   جنيه سانت هيليني   راند جنوب أفريقي (ليسوتو،  ناميبيا;  سوازيلاند، زيمبابوي)   ليلانغيني سوازيلندي   دولار أمريكي (زيمبابوي)   كواشا زامبي   دولار زيمبابوي  
بوابة إفريقيا
بوابة الاقتصاد
بوابة عقد 1980
بوابة علم العملات
بوابة موزمبيق