stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
صمام القوس الزئبقي
مبادئ التشغيل

يعتمد تشغيل المقوم أو الصمام على تفريغ القوس الكهربائي بين الأقطاب الكهربائية في مظروف مغلق يحتوي على بخار الزئبق عند ضغط منخفض للغاية. يعمل بركة من الزئبق السائل بمثابة تجديد الذات الكاثود أن لا تتدهور مع مرور الوقت. يصدر الزئبق إلكترونات بحرية، في حين أن أنودات الكربون تصدر إلكترونات قليلة جدًا حتى عند تسخينها، لذلك لا يمكن لتيار الإلكترونات المرور إلا عبر الأنبوب في اتجاه واحد، من الكاثود إلى الأنود، مما يسمح للأنبوب بتصحيح التيار المتردد. عندما يتشكل قوس، تنبعث الإلكترونات من سطح البركة، مما يتسبب في تأين بخار الزئبق على طول المسار نحو الأنودات. تنجذب أيونات الزئبق نحو الكاثود، والقصف الأيوني الناتج للمسبح يحافظ على درجة حرارة بقعة الانبعاث، طالما استمر تيار قليل من الأمبيرات.
بينما يتم نقل التيار بواسطة الإلكترونات، تسمح الأيونات الموجبة العائدة إلى الكاثود بأن لا يتأثر مسار التوصيل إلى حد كبير بتأثيرات شحن الفضاء التي تحد من أداء الأنابيب المفرغة. وبالتالي، يمكن للصمام أن يحمل تيارات عالية بجهد قوس منخفض (نموذجيًا 20-30 V) وكذلك مقوم فعال. قد تحقق أنابيب تفريغ الغاز والكاثود الساخن مثل الثيراترون أيضًا مستويات مماثلة من الكفاءة، لكن خيوط الكاثود المسخنة حساسة ولها عمر تشغيلي قصير عند استخدامها في تيار عالٍ. يجبُ التحكّم في درجة حرارة الغلاف بعناية، حيث يتم تحديد سلوك القوس إلى حد كبير بواسطة ضغط بخار الزئبق، والذي يتم ضبطه بدوره بواسطة أبرد بقعة على جدار العلبة. تصميم نموذجي يحافظ على درجة الحرارة عند 40 °م (104 °ف) وضغط بخار الزئبق 7 ملي باسكال. تصدر أيونات الزئبق الضوء بأطوال موجية مميزة، يتم تحديد شدتها النسبية بواسطة ضغط البخار. عند الضغط المنخفض داخل المعدل، يظهر الضوء باللون الأزرق البنفسجي الباهت ويحتوي على الكثير من الضوء فوق البنفسجي.
الهيكلة

يتخذ إنشاء صمام القوس الزئبقي أحد الشكلين الأساسيين - نوع اللمبة الزجاجية ونوع الخزان الفولاذي. تم استخدام صمامات الخزان الفولاذي لتصنيفات تيار أعلى أعلى من 500 تقريبًا أ.
الهيكلة > صمامات زجاجية

يتكون أول نوع من المعدل الكهربائي لبخار الزئبق من لمبة زجاجية مفرغة مع تجمع من الزئبق السائل في الجزء السفلي مثل الكاثود. فوقه ينحني المصباح الزجاجي، الذي يكثف الزئبق الذي يتبخر أثناء تشغيل الجهاز. يحتوي الغلاف الزجاجي على ذراع واحد أو أكثر مع قضبان الجرافيت كأنودات. يعتمد عددهم على التطبيق، وعادة ما يتم توفير أنود واحد لكل مرحلة. يضمن شكل أذرع الأنود أن أي زئبق يتكثف على الجدران الزجاجية يستنزف مرة أخرى إلى البركة الرئيسية بسرعة لتجنب توفير مسار موصل بين القطب السالب والأنود المعني.
يُمكن لمعدلات الأظرف الزجاجية التعامل مع مئات الكيلوواط من طاقة التيار المباشر في وحدة واحدة. مقوم من ست مراحل مصنف 150 أمبير به غلاف زجاجي حوالي 600 ملم (24 بوصة) ارتفاع 300 ملم (12 بوصة) خارج القطر. سوف تحتوي هذه المعدلات على عدة كيلوغرامات من الزئبق السائل. الحجم الكبير للغلاف مطلوب بسبب الموصلية الحرارية المنخفضة للزجاج. يجب أن يقوم بخار الزئبق الموجود في الجزء العلوي من الغلاف بتبديد الحرارة من خلال الغلاف الزجاجي من أجل التكثيف والعودة إلى تجمع الكاثود. تم غمر بعض الأنابيب الزجاجية في حمام زيت للتحكم بشكل أفضل في درجة الحرارة.
إن قدرة الحمل الحالية لمعدل المصباح الزجاجي محدودة جزئيًا بهشاشة الغلاف الزجاجي (الذي يزيد حجمه مع القدرة المقدرة) وجزئيًا بحجم الأسلاك المنصهرة في الغلاف الزجاجي لتوصيل الأنودات و الكاثود. يتطلب تطوير صمامات التيار العالي مواد أسلاك الرصاص والزجاج مع معاملات متشابهة جدًا للتمدد الحراري من أجل منع تسرب الهواء إلى الغلاف. التصنيفات الحالية تصل إلى 500 تم تحقيق A بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن تم تحقيق معظم صمامات التصنيفات الحالية الأعلى من ذلك باستخدام تصميم الخزان الفولاذي الأكثر قوة.
الهيكلة > صمامات الخزان الفولاذي

بالنسبة للصمامات الأكبر حجمًا، يتم استخدام خزان فولاذي مزود بعوازل سيراميك للأقطاب الكهربائية، مع نظام مضخة تفريغ لمواجهة التسرب الطفيف للهواء إلى الخزان حول موانع التسرب غير الكاملة. تم تطوير صمامات الخزان الفولاذي، مع تبريد الماء للخزان، بمعدلات حالية تصل إلى عدة آلاف من الأمبيرات.
مثل صمامات المصباح الزجاجي، تم بناء الصمامات القوسية الزئبقية ذات الخزان الفولاذي باستخدام أنود واحد فقط لكل خزان (نوع يُعرف أيضًا باسم الإكسيترون ) أو مع عدة أنودات لكل خزان. عادةً ما تُستخدم الصمامات متعددة الأنود لدارات المعدل متعدد المراحل (مع 2 أو 3 أو 6 أو 12 أنودًا لكل خزان) ولكن في تطبيقات تيار الجهد العالي المستمر، غالبًا ما يتم توصيل الأنودات المتعددة بشكل متوازٍ من أجل زيادة التصنيف الحالي.
الهيكلة > البدء (الاشتعال)

يبدأ المعدل التقليدي للقوس الزئبقي بقوس قصير عالي الجهد داخل المعدل، بين تجمع الكاثود وقطب البداية. يتم توصيل قطب البداية بالمسبح والسماح له بالمرور عبر دائرة حثي. يتم بعد ذلك قطع الاتصال مع المسبح، مما يؤدي إلى ارتفاع القودة الدافعة الكهربائيّة وتفريغ القوس.
يمكن تحقيق الاتصال اللحظي بين قطب البداية والمسبح من خلال عدد من الطرق، بما في ذلك:
السماح لمغناطيس كهربائي خارجي بسحب القطب الكهربائي في اتصال مع حوض السباحة، يُمكن أن يكون المغناطيس الكهربائي بمثابة محاثة البداية.
ترتيب المغناطيس الكهربائي لقلب لمبة مقوم صغير، بما يكفي للسماح للزئبق من البركة بالوصول إلى قطب البداية.
توفير رقبة ضيقة من الزئبق بين بركتين، ومن خلال تمرير تيار عالي جدًا بجهد ضئيل عبر الرقبة، مما يؤدي إلى إزاحة الزئبق عن طريق التضيق المغناطيسي، وبالتالي فتح الدائرة.
تمرير التيار إلى تجمع الزئبق من خلال شريط ثنائي المعدن، والذي يسخن تحت تأثير تسخين التيار وينحني بطريقة تؤدي إلى قطع الاتصال مع البركة.
الهيكلة > الإثارة

نظرًا لأن الانقطاعات اللحظية أو التخفيضات في تيار الخرج قد تتسبب في إطفاء بقعة الكاثود، فإن العديد من الصمامات تتضمن قطبًا إضافيًا للحفاظ على قوس كلما كان المصنع قيد الاستخدام. عادة، يمر إمداد مرحلتين أو ثلاث من بضعة أمبير عبر أنودات الإثارة الصغيرة. يستخدم بشكل شائع محول محوّل مغناطيسيًا من بضع مئات من تصنيف VA لتوفير هذا العرض.
كانت دائرة الإثارة أو البقاء على قيد الحياة ضرورية للمعدلات أحادية الطور مثل الإكسيترون ومعدلات القوس الزئبقي المستخدمة في إمداد الجهد العالي لأجهزة الإرسال الراديوية، حيث كان التدفق الحالي ينقطع بانتظام في كل مرة يتم فيها تحرير مفتاح مورس.
الهيكلة > التحكم في الشبكة

قد يكون لكل من صمامات الغلاف الزجاجي والمعدني شبكات تحكم مدرجة بين القطب الموجب والكاثود. يسمحُ تركيب شبكة تحكم بين الأنود وكاثود المسبح بالتحكم في توصيل الصمام، مما يتيح التحكم في متوسط جهد الخرج الناتج عن المقوم. يمكن تأخير بدء التدفق الحالي بعد النقطة التي يتشكل فيها القوس في صمام غير متحكم فيه. يسمح ذلك بضبط جهد الخرج لمجموعة الصمامات عن طريق تأخير نقطة الإطلاق، ويسمح لصمامات القوس الزئبقي المتحكم بها بتشكيل عناصر التبديل النشطة في العاكس لتحويل التيار المباشر إلى تيار متنا وب.
للحفاظ على الصمام في الحالة غير الموصلة، يتم تطبيق انحياز سلبي لبضعة فولت أو عشرات الفولت على الشبكة. نتيجة لذلك، يتم طرد الإلكترونات المنبعثة من الكاثود بعيدًا عن الشبكة، والعودة نحو الكاثود، وبالتالي يتم منعها من الوصول إلى القطب الموجب. مع وجود انحياز إيجابي صغير مطبق على الشبكة، تمر الإلكترونات عبر الشبكة باتجاه القطب الموجب، ويمكن أن تبدأ عملية إنشاء تفريغ القوس. ومع ذلك، بمجرد إنشاء القوس، لا يمكن إيقافه عن طريق عمل الشبكة، لأن أيونات الزئبق الإيجابية الناتجة عن التأين تنجذب إلى الشبكة السالبة الشحنة وتحييدها بشكل فعال. الطريقة الوحيدة لإيقاف التوصيل هي جعل الدائرة الخارجية تجبر التيار على الانخفاض إلى ما دون تيار حرج (منخفض).
على الرغم من أن صمامات القوس الزئبقي التي يتم التحكم فيها عن طريق الشبكة تحمل تشابهًا سطحيًا مع الصمامات الثلاثية، لا يمكن استخدام صمامات القوس الزئبقي كمضخمات إلا عند القيم المنخفضة للغاية للتيار، والتي تكون أقل بكثير من التيار الحرج المطلوب للحفاظ على القوس.
الهيكلة > أقطاب تصنيف الأنود

تكون صمامات القوس الزئبقي عرضة لتأثير يسمى القوس الخلفي (أو الارتداد العكسي)، حيث يمرُّ الصمام في الاتجاه العكسي عندما يكون الجهد عبره سالبًا. يمكن أن تتسبب ارتدادات القوس في إتلاف الصمام أو إتلافه، فضلاً عن إنشاء تيارات ماس كهربائى عالية في الدائرة الخارجية، وتكون أكثر انتشارًا عند الفولتية العالية. حدث أحد الأمثلة على المشاكل الناجمة عن النتائج العكسية في عام 1960 بعد كهربة سكة حديد غلاسكو نورث سوبربان حيث كان لابد من إعادة تقديم خدمات البخار بعد عدة حوادث مؤسفة. لسنوات عديدة، حد هذا التأثير من جهد التشغيل العملي لصمامات القوس الزئبقي إلى بضعة كيلوفولتات.
وُجد أن الحلَّ هو تضمين أقطاب التصنيف بين الأنود وشبكة التحكم، المتصلة بدائرة مقسم مكثف ومقاوم خارجي.  أجرى الدكتور أونو لام عملاً رائدًا في ASEA في السويد حول هذه المشكلة طوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، مما أدى إلى أول صمام زئبقي عملي حقًا لنقل تيار الجهد العالي المستمر، والذي تم تشغيله في 20 ميغاواط، 100 وصلة kV تيار الجهد العالي المستمر من البر الرئيسي للسويد إلى جزيرة جوتلاند في عام 1954.
قاده عمل أونو لام على صمامات القوس الزئبقي عالي الجهد إلى أن يُعرف باسم «نقل الطاقة تيار الجهد العالي المستمر»  وألهم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بتخصيص جائزة تحمل اسمه، لمساهماته البارزة في المجال الذي يُعرف اختصارًا بـ تيار الجهد العالي المستمر.
تم تطوير صمامات القوس الزئبقي المزودة بأقطاب تصنيف من هذا النوع حتى معدلات جهد تصل إلى 150 كيلو فولت. ومع ذلك، كان عمود الخزف الطويل المطلوب لإيواء أقطاب التصنيف أكثر صعوبة في التبريد من الخزان الفولاذي عند إمكانات الكاثود، لذلك كان تصنيف التيار القابل للاستخدام مقتصرًا على حوالي 200 – 300 أ لكل الأنود. لذلك، غالبًا ما يتم إنشاء صمامات القوس الزئبقي لـ تيار الجهد العالي المستمر بأربعة أو ستة أعمدة أنود على التوازي. كانت أعمدة الأنود دائمًا مبردة بالهواء، مع خزانات الكاثود إما مبردة بالماء أو مبردة بالهواء.
الدوائر

نادرًا ما تستخدم مقومات القوس الزئبقي أحادية الطور لأن التيار ينخفض ويمكن أن ينطفئ القوس عندما يغير جهد التيار المتردد القطبية. وبالتالي، احتوى التيار المباشر الناتج عن مقوم أحادي الطور على مكون متغير (تموج) عند ضعف تردد مصدر الطاقة، وهو أمر غير مرغوب فيه في العديد من تطبيقات التيار المستمر. كان الحل هو استخدام إمدادات طاقة تيار متردد ثنائية أو ثلاثية أو حتى ستة أطوار بحيث يحافظ التيار المعدل على مستوى جهد أكثر ثباتًا. تقوم المقومات متعددة الأطوار أيضًا بموازنة الحمل على نظام الإمداد، وهو أمر مرغوب فيه لأسباب تتعلق بأداء النظام والاقتصاد.
تستخدمُ معظم تطبيقات صمامات الزئبق القوسية للمعدلات تصحيح الموجة الكاملة مع أزواج منفصلة من الأنودات لكل مرحلة. في تصحيح الموجة الكاملة يتم استخدام كلا نصفي شكل موجة التيار المتردد. يتم توصيل الكاثود بالجانب + من حمل التيار المستمر، والجانب الآخر متصل بالصنبور المركزي للملف الثانوي للمحول، والذي يظل دائمًا عند صفر إمكانات فيما يتعلق بالأرض أو الأرض. لكل مرحلة من مراحل التيار المتردد، يتم توصيل سلك من كل طرف من ملفات الطور هذه بـ "ذراع" أنود منفصل على مقوم القوس الزئبقي. عندما يصبح الجهد عند كل أنود موجبًا، فإنه سيبدأ في المرور عبر بخار الزئبق من الكاثود. نظرًا لأن الأنودات الخاصة بكل مرحلة من مراحل التيار المتردد يتم تغذيتها من الأطراف المقابلة لملف المحول المركزي، فسيكون المرء دائمًا موجبًا فيما يتعلق بالصنبور المركزي وسيؤدي كلا نصفي شكل موجة التيار المتردد إلى تدفق التيار في اتجاه واحد فقط من خلال الحمل. يسمى هذا التصحيح لشكل موجة التيار المتردد بالكامل تصحيح الموجة الكاملة.
مع التيار المتردد ثلاثي الأطوار وتقويم الموجة الكاملة، تم استخدام ستة أنودات لتوفير تيار مباشر أكثر سلاسة. يمكن أن تعمل العملية ثلاثية الطور على تحسين كفاءة المحول بالإضافة إلى توفير تيار تيار مستمر أكثر سلاسة عن طريق تمكين أنودتين من العمل في وقت واحد. أثناء التشغيل، ينتقل القوس إلى الأنودات بأعلى جهد إيجابي (فيما يتعلق بالكاثود). في تطبيقات تيار الجهد العالي المستمر، عادةً ما يتم استخدام مقوم جسر ثلاثي الأطوار كامل الموجة أو دائرة جسر Graetz، حيث يتم وضع كل صمام في خزان واحد
التطبيقات

عندما أصبحت المعدلات المعدنية ذات الحالة الصلبة متاحة لتصحيح الجهد المنخفض في عشرينيات القرن الماضي، أصبحت أنابيب القوس الزئبقي محدودة للجهد العالي وخاصة التطبيقات عالية الطاقة. تم استخدام صمامات القوس الزئبقي على نطاق واسع حتى الستينيات من القرن الماضي لتحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر للاستخدامات الصناعية الكبيرة. تضمنت التطبيقات مصدر الطاقة لعربات الترام والسكك الحديدية الكهربائية وإمدادات الطاقة ذات الجهد المتغير لأجهزة الإرسال اللاسلكية الكبيرة. تم استخدام محطات الزئبق القوس لتوفير طاقة التيار المستمر لشبكات الطاقة القديمة على طراز Edison- style DC في المراكز الحضرية حتى الخمسينيات من القرن الماضي. في الستينيات، حلت أجهزة السيليكون ذات الحالة الصلبة ، الثنائيات الأولى ثم الثايرستور، محل جميع تطبيقات مقوم الطاقة المنخفضة والجهد المنخفض لأنابيب القوس الزئبقي. حملت العديد من القاطرات الكهربائية، بما في ذلك New Haven EP5 وVirginian EL-C، إشعالًا على متنها لتصحيح التيار المتردد إلى محرك الجر DC.
كان أحد الاستخدامات الرئيسية الأخيرة لصمامات قوس الزئبق في نقل الطاقة تيار الجهد العالي المستمر، حيث تم استخدامها في العديد من المشاريع حتى أوائل السبعينيات، بما في ذلك وصلة تيار الجهد العالي المستمر بين الجزر الشمالية والجنوبية لنيوزيلندا ووصلة تيار الجهد العالي المستمر Kingsnorth من محطة كهرباء Kingsnorth إلى لندن. ومع ذلك، بدءًا من عام 1975 تقريبًا، جعلت أجهزة السيليكون مقومات القوس الزئبقي قديمة إلى حد كبير، حتى في تطبيقات تيار الجهد العالي المستمر. تم تصنيف أكبر مقومات القوس الزئبقي، التي صنعتها شركة English Electric، بمعدل 150 كيلو فولت، 1800 تم استخدامه حتى عام 2004 في مشروع نقل الطاقة DC عالي الجهد لنظام Nelson River DC. استخدمت صمامات مشروعي Inter-Island و Kingsnorth أربعة أعمدة أنود بالتوازي، بينما استخدمت تلك الخاصة بمشروع نهر نيلسون ستة أعمدة أنود بالتوازي من أجل الحصول على التصنيف الحالي اللازم. كانت الوصلة بين الجزر آخر مخطط لنقل الجهد الكبدي العالي الجهد قيد التشغيل باستخدام صمامات القوس الزئبقي. تم إيقاف تشغيله رسميًا في 1 أغسطس 2012. تم استبدال محطات محول صمام القوس الزئبقي في مخطط نيوزيلندا بمحطات محول الثايرستور الجديدة. مخطط مماثل لصمام القوس الزئبقي، تم استبدال وصلة تيار الجهد العالي المستمر Vancouver Island بوصلة AC ثلاثية الطور.
تظل صمامات القوس الزئبقي قيد الاستخدام في بعض مناجم جنوب إفريقيا وكينيا (في قسم الكهرباء والإلكترونيات). تم استخدام صمامات القوس الزئبقي على نطاق واسع في أنظمة الطاقة بالتيار المستمر في مترو أنفاق لندن، ولا يزال اثنان منها قيد التشغيل في عام 2000 في مأوى الغارة الجوية العميق المهجور في بيلسيز بارك. بعد أن لم تعد هناك حاجة إليها كملاجئ، تم استخدام بيلزي بارك والعديد من الملاجئ العميقة الأخرى كمخزن آمن، لا سيما لأرشيف الموسيقى والتلفزيون. أدى ذلك إلى ظهور مقوم القوس الزئبقي في ملجأ Goodge Street في حلقة مبكرة من Doctor Who باعتباره دماغًا فضائيًا، تم اختياره بسبب «توهجه الغريب».
آحرون

أنواع خاصة من مقومات القوس الزئبقي أحادية الطور هي Ignitron وExcitron. يشبه Excitron الأنواع الأخرى من الصمامات الموصوفة أعلاه ولكنه يعتمد بشكل حاسم على وجود أنود الإثارة للحفاظ على تفريغ القوس خلال نصف الدورة عندما لا يقوم الصمام بتوصيل التيار. يتخلص Ignitron من أنودات الإثارة عن طريق إشعال القوس في كل مرة يكون فيها التوصيل مطلوبًا لبدء التشغيل. بهذه الطريقة، تتجنب الإشعال أيضًا الحاجة إلى شبكات التحكم. في عام 1919، وصف كتاب "Cyclopedia of Telephony & Telegraphy Vol.1"  مكبر للصوت لإشارات الهاتف التي تستخدم مجالًا مغناطيسيًا لتعديل قوس في أنبوب المعدل الزئبقي. لم يكن هذا مهمًا تجاريًا أبدًا.
الخطر البيئي

مركبات الزئبق سامة، وشديدة الثبات في البيئة، وتشكل خطراً على الإنسان والبيئة. يمثل استخدام كميات كبيرة من الزئبق في مظاريف زجاجية هشة خطر الانطلاق المحتمل للزئبق في البيئة في حالة كسر المصباح الزجاجي. تطلبت بعض محطات تحويل الجهد الكهربي عالي الجهد تنظيفًا مكثفًا لإزالة آثار الزئبق المنبعثة من المحطة على مدار فترة خدمتها. تتطلب مقومات الخزانات الفولاذية في كثير من الأحيان مضخات تفريغ، والتي تنبعث باستمرار كميات صغيرة من بخار الزئبق.
واحدة من أولى مصابيح القوس الزئبقي التي بناها كوبر هيويت
مقوم القوس الزئبقي المصباح الزجاجي من فترة الأربعينيات
صمام المعدل القوس الزئبقي بغلاف زجاجي
صمامات قوس زئبقي بتصميم ASEA، مع أربعة أعمدة أنود بالتوازي، في مخطط تيار الجهد العالي المستمر بين الجزر في نيوزيلندا.
صمام قوس زئبقي بقدرة 150 كيلوفولت و1800 أمبير في محطة تحويل راديسون مانيتوبا هيدرو (آب/أغسطس 2003)
مضخم تجريبي للقوس الزئبقي للاستخدام في دوائر الهواتف بعيدة المدى. لم يتم استخدامه تجاريًا بعد تطوير أنبوب الصوت.
كولن ديكستر

| كولن ديكستر | كولن ديكستر |
| --- | --- |
 معلومات شخصية :  معلومات شخصية 
 اسم الولادة: (بالإنجليزية: Norman Colin Dexter)‏  
الميلاد: 29 سبتمبر 1930    
الوفاة: 21 مارس 2017 (86 سنة)       أكسفورد  
مواطنة:  المملكة المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: كلية المسيح في جامعة كامبريدج  ‏ جامعة كامبريدج  
المهنة: كاتب،  وروائي  
اللغة الأم: الإنجليزية  
اللغات: الإنجليزية  
مجال العمل: كتابة إبداعية ومهنية  
الجوائز : الجوائز 
الخنجر الماسي لكارتييه  ‏ (1997) جائزة الذعر  ‏ (1996)  نيشان  الإمبراطورية  البريطانية من رتبة ضابط   : الخنجر الماسي لكارتييه  ‏ (1997) جائزة الذعر  ‏ (1996)  نيشان  الإمبراطورية  البريطانية من رتبة ضابط   
المواقع : المواقع 
IMDB: صفحته على IMDB  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
كولن ديكستر (بالإنجليزية: Colin Dexter)‏ (29 سبتمبر 1930 في المملكة المتحدة - 21 مارس 2017، أكسفورد في المملكة المتحدة)؛ كاتب وروائي بريطاني.
المصادر

1 2  Discogs | Colin Dexter (بالإنجليزية), QID:Q504063
1 2  Encyclopædia Britannica | Colin Dexter (بالإنجليزية), QID:Q5375741
1 2  Brockhaus Enzyklopädie | Colin Dexter (بالألمانية), QID:Q237227
1 2  Babelio | Colin Dexter (بالفرنسية), QID:Q2877812
1 2 3  أرشيف الفنون الجميلة، QID:Q10855166
↑  Colin Dexter, creator of Inspector Morse, dies aged 86، 21 مارس 2017، OL:2793649A، QID:Q9531
↑  "作家コリン・デクスター氏死去　「モース警部」シリーズ" (باليابانية). 朝日新聞社. 22 Mar 2017. Archived from the original on 2017-04-01. Retrieved 2017-03-22.
↑  Katharine Viner; Alan Rusbridger, eds. (21 Mar 2007), Inspector Morse creator Colin Dexter dead at 86 (بالإنجليزية), United Kingdom: Guardian Media Group, ISSN:0261-3077, OCLC:476290235, QID:Q11148
↑   http://www.bbc.co.uk/oxford/features/facts/facts.shtml. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   http://www.news.com.au/couriermail/story/0,23739,26581006-5003422,00.html. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑   http://www.upi.com/Odd_News/2013/09/29/The-almanac/UPI-73941380439800/. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
↑  "Obituary: John Boon". 4 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 22 مارس 2017.
↑  Howard، David (ديسمبر 1997). "The Inspector Morse Books of Colin Dexter". The Book and Magazine Collector ع. 165: 13.
↑  Barker، Dennis (21 مارس 2017). "Colin Dexter obituary". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2019-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-22.
بوابة أدب
بوابة أدب إنجليزي
بوابة أعلام
بوابة إنجلترا
بوابة المملكة المتحدة
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
دولية:  المُعرِّف مُتعدِّد الأوجه (FAST)  الاسم المعياري الدولي (ISNI)  ملف الضبط الاستنادي الافتراضي الدَّولي (VIAF)  مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت (WC Entities) 
وطنية:  نظام الضبط الاستنادي النرويجي (BIBSYS)  المكتبة القومية الإسبانية (BNE)  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)  الملف الاستنادي المتكامِل (GND)  المكتبة الوطنية الإيطالية (SBN)  المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)  المكتبة الملكية البلجيكية (KBR)  مكتبة الكونغرس (LCNAF)  مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)  قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)  المكتبة القومية الكوريَّة (NLK)  المَكنز الوطني للمؤلِّفين (NTA)  المكتبة القومية في بولندا (NLP)  المكتبة القومية البرتغالية (PTBNP) 
بحثية:  مُتصفِّح المعلومات الأكاديمية "سيني" (CiNii) 
فنية:  موسوعة ميوزيك برينز (MBA) 
تراجم:  الفهارس الألمانية (DtBio) 
أخرى:  الشبكات الاجتماعية ونظام المحتوى المؤرشف (SNAC Ark)  النظام الجامعي للتوثيق (IdRef)
لويس فرناندو غاوتشو

| لويس فرناندو غاوتشو>  معلومات شخصية   | لويس فرناندو غاوتشو>  معلومات شخصية   | لويس فرناندو غاوتشو>  معلومات شخصية   | لويس فرناندو غاوتشو>  معلومات شخصية   | لويس فرناندو غاوتشو>  معلومات شخصية   |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الميلاد: 29 مارس 1955   (69 سنة)   نوفو هامبورغو  
الطول: 5 قدم 11 بوصة (1.80 م)
مركز اللعب: مهاجم
الجنسية:  البرازيل  
|  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  مسيرة الشباب   |  |
| سنوات | فريق |  |  |  |  |
 1974–1977 : إنترناسيونال
| المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  | المسيرة الاحترافية1  |  |
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) |  |  |
| 1974–1977 | إنترناسيونال (junior team)  | - | (-) |  |  |
| 1977–1979 | أميريكا فوتيبول كلوبي (أيس بي) | - | (-) |  |  |
| 1980–1981 | لوس أنجلوس أزتكس | 35 | (31) |  |  |
| 1980–1981 | لوس أنجلوس أزتكس (indoor) | 5 | (5) |  |  |
| 1981–1983 | تامبا باي راوديز | 56 | (28) |  |  |
| 1981–1982 | تامبا باي راوديز (indoor) | - | (-) |  |  |
| – | Clube 15 de Novembro ‏ | - | (-) |  |  |
| – | غريميو بورتو أليغرينزي | - | (-) |  |  |
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط |  |
لويس فرناندو غاوتشو (بالبرتغالية: Luís Fernando Gaúcho‏) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الهجوم، ولد في 29 مارس 1955 في نوفو هامبورغو في البرازيل. لعب مع تامبا باي راوديز وغريميو بورتو أليغرينزي ولوس أنجلوس أزتكس ونادي إنترناسيونال.
مراجع

↑  https://www.thefinalball.com/jogador.php?id=217450&epoca_id=109 نسخة محفوظة 2019-01-23 على موقع واي باك مشين.
↑  pt:Campeonato Paulista de Futebol de 1979
↑  NASL Marketing, Inc./Tampa Bay Rowdies. "Rowdie Bios." KICK Outdoor, Volume 7. Issue 3 (1982): 38L.
بوابة أعلام
بوابة البرازيل
بوابة كرة القدم
نيدغربآخ

بَلْدَة نِيدغِربَآخ (بالأَلمانِيَّة: Gemeinde Niedererbach) هي بَلدَة أَلمانِيَّة في مِنطَقَة ڤِيستر ڤَآلد كرآيس التَّابِعة لِمُحافظة كُوبلنز في وِلاَية رَآينٌ لَاند - بفَآلز في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 4 كم².
وَصلات خارجيّة

الصّفحة الرّسميّة لِبَلدَة نِيدغِربَآخ (باللُّغَة الأَلمانِيَّة).
ضاحية باراماريبو

خريطة سورينام تبين موقع ضاحية باراماريبو
ضاحية باراماريبو هي اٍحدى ضواحي سورينام، تضم مدينة باراماريبو والمنطقة المحيطة بها.
يقدر عدد سكان الضاحية ب 213.840 نسمة وتبلغ مساحتها 183 كم2.
تم تعمير الضاحية لأول مرة من قبل البريطانيين في خلال القرن السابع عشر ببناء قاعدة قلعة يلوغبي. هذه القلعة أخذت في وقت لاحق من قبل الهولنديين وسموها قلعة زيلانديا. الضاحية كانت (ومدينة باراماريبو) متقاسمة بين السيطرة الهولندية والبريطانية حتى معاهدة بريدا في نهاية الحرب الانجليزية الهولندية الثانية، تخلى الاٍنجليز عن كل سورينام لهولندا.
منتجعات ضاحية باراماريبو

تضم الضاحية 14 منتجعا هي:
بيخويزن
بلوغروند
سونتروم
فلورا
لاتور
ليفورنو
موندر
بونتبويتن
راينفيل
تامونغا
ويغنارزي
ويلجيليجن
زورغ أون هوب
ماريترات
مراجع

↑     "صفحة  ضاحية باراماريبو في  خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑    "صفحة  ضاحية باراماريبو في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑     "صفحة ضاحية باراماريبو في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-10.
↑  ميوزك برينز (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005
↑  "Census profile at District level 2004 (in Dutch)". Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname. مؤرشف من الأصل في 2017-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-24.
| ع ن ضواحي سورينام | ع ن ضواحي سورينام | ع ن ضواحي سورينام |
| --- | --- | --- |
|  بروكوبوندو  كوميويجني  كوروني  مارويجيني  نيكيري  بارا  باراماريبو  ساراماكا  سيباليويني  وانيكا  |  بروكوبوندو  كوميويجني  كوروني  مارويجيني  نيكيري  بارا  باراماريبو  ساراماكا  سيباليويني  وانيكا  |  |
| ضبط استنادي  | ضبط استنادي  |
| --- | --- |
وطنية:  المكتبة الوطنية الفرنسية (BnF) 
جغرافية:  MusicBrainz area 
بوابة جغرافيا
بوابة سورينام
منتجعات ضاحية باراماريبو
ريتشارد كراشو

| ريتشارد كراشو>  معلومات شخصية  | ريتشارد كراشو>  معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: سنة 1612    لندن  
الوفاة: 21 أغسطس 1649  (36–37 سنة)   لوريتو (ماركي)  
مواطنة:  مملكة إنجلترا  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: بيترهاوس  ‏ كلية بمبروك  ‏ مدرسة شارترهاوس  ‏  
المهنة: شاعر،  وكاتب  
اللغة الأم: الإنجليزية  
اللغات: اللاتينية،  والإنجليزية  
موظف في: جامعة كامبريدج  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ريتشارد كراشو (بالإنجليزية: Richard Crashaw)‏(1612-1649)، شاعر إنجليزي، يعد عادة من الشعراء الميتافيزيقيون، ألف بعض القصائد باللاتينية ولكن شهرته تستند إلى قصائده الدينية. تجمع قصائده بين الحسية والصوفية بصورة لا مثيل لها في الإنجليزية. بحيث تقارن بمثيلاتها في الأدبين الإيطالي والأسباني، ومنها قصائده عن «القديسة تيريزا».
تشمل دواوينه

«خطوات نحو المعبد وملذات آلهة الفن» 1646 . و«أغنية إلى الرب».1652 .
ريجنالد إل. جونز

| ريجنالد إل>  جونز. معلومات شخصية  | ريجنالد إل>  جونز. معلومات شخصية  |
| --- | --- |
الميلاد: 21 يناير 1931     كليرواتر  
الوفاة: 24 سبتمبر 2005 (74 سنة)       هامبتون  
مواطنة:  الولايات المتحدة  
 الحياة العملية  :  الحياة العملية  
المدرسة الأم: كلية مورهاوس  
المهنة: عالم نفس  
تعديل مصدري - تعديل  : تعديل مصدري - تعديل  
ريجنالد إل. جونز (بالإنجليزية: Reginald L. Jones)‏ هو عالم نفس أمريكي، ولد في 21 يناير 1931 في كليرواتر في الولايات المتحدة، وتوفي في 24 سبتمبر 2005 في هامبتون في الولايات المتحدة.