请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 位置 | 故障/处理方法 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP2,3.7KW潜水泵 | 楼层-2东车道（P13) | 排水缓慢、振动大/维修更换叶轮、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 2.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP35,3.7KW潜水泵 | 楼层-2东西道（P13) | 排水缓慢、噪音大/更换轴承、控制箱不自动、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 3.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：新增（图编2-002）,3.7KW潜水泵 | 楼层-东西道（P13)53#雨水泵房旁 | 泵体故障/维修线圈，更换机械密封、轴承、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 5.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP30,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场东集水井 | 水泵故障/维修线圈，更换机械密封、轴承、控制箱不自动、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 6.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP20,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场东集水井 | 水泵故障、跳闸/维修线圈，更换机械密封、轴承、电缆、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 7.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP22,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场东集水井 | 排水缓慢/维修水泵、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 8.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP23,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场东集水井 | 排水缓慢、噪音大/更换叶轮、控制箱不自动、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 9.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP24,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场东集水井 | 排水缓慢/维修水泵、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 10.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP9,1.5KW潜水泵 | 负一楼海印卸货区 | 排水缓慢/维修水泵、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 11.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP13,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场西集水井 | 排水缓慢、跳闸/维修线圈，更换机械密封、轴承、电缆、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 12.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP12,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场西集水井 | 排水缓慢/维修水泵、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 13.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP11,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场西集水井 | 排水缓慢/维修水泵、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 14.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP5,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场西集水井 | 水泵故障、跳闸/维修线圈，更换机械密封、轴承、电缆、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
| 15.0 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D1QSAP8,1.5KW潜水泵 | 南大巴车场西集水井 | 排水缓慢/维修水泵、清理底坑及拆装人工 | 台 | 1.0 |
问题:
南大巴车场东集水井有多少台潜水泵啊
Answer:
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0