请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 工程名称 | 面积 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六安市农业科技业务用房 | 44000.0 | 六安市农业科学研究院 | 安徽天成建设有限公司 | 河南卓越工程管理有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性。2.未能提供保温材料燃烧性能型式检验报告和进场复验报告。3.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。4.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 行政后勤动力中心楼 | 3514.0 | 六安市金安区妇幼保健院 | 六安市第一建筑安装工程公司 | 安徽昌隆工程咨询有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。4.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 裕豪小区二期3号楼 | 11917.0 | 安徽振兴房地产集团有限公司 | 安徽天裕建设工程有限责任公司 | 上海海龙工程技术咨询有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 恒生阳光城70号楼 | 7182.0 | 六安新银华置业发展有限公司 | 合肥工程建设承包有限责任公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性。2.工程不能提供保温材料燃烧性能型式检验报告和进场复验报告。3.雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、空调管洞、门窗洞口等易产生热桥部位保温厚度不能满足要求。4.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 金安区清水河畔安置房一标工程9号楼 | 3014.8 | 六安市金安区城市重点工程建设管理办公室 | 安徽六安市飞宇建设工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。4.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 天盈星城55#楼 | 1979.0 | 六安天盈置业发展有限公司 | 安徽中擎建设发展有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 恒大·御景湾二标段30#楼 | 33790.0 | 广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司 | 六安粤通置业有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。4.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象5.墙体保温层取芯，面砖、锚栓等粘结锚固拉拔试验，外窗气密性检测等抽测数量不足。6.雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、空调管洞、门窗洞口等易产生热桥部位保温厚度不能满足要求。 | 针对未能按照国家技术标准进行施工的行为予以查处 |
| 发能海心沙14号楼 | 28700.0 | 六安发能房地产有 | 安徽第一建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 皋城公馆1#、2#楼 | 15760.0 | 六安恒远房地产开发有限公司 | 安徽海峰建设工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。4.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象5.墙体保温层取芯，面砖、锚栓等粘结锚固拉拔试验，外窗气密性检测等抽测数量不足。6.雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、空调管洞、门窗洞口等易产生热桥部位保温厚度不能满足要求。 | 针对未能按照国家技术标准进行施工的行为予以查处 |
| 正东凯旋名门5号楼 | 16051.0 | 六安市正东地产投资有限公司 | 福建省鑫景建筑工程有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。4.外窗气密性检测等抽测数量不足，不符合建筑节能验收规范要求。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
| 永安小区二期（西扩）工程31#楼 | 10500.0 | 六安市裕安区安置房建设管理办公室 | 安徽恒实建设有限公司 | 安徽省志诚建设监理有限责任公司 | 1.施工单位编制的建筑节能工程施工技术方案，内容不完整，无针对性，内容与设计不符，无操作性；部分工程未随设计变更修订施工方案或监理细则；监理单位编制的建筑节能监理细则无针对性，无法指导建筑节能施工中监理工作的开展。2.不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层未采取防止开裂和破损的加强措施。3.工程原材料或产品的见证检测未按节能验收规范要求的抽检批次、检验项目进行检测。4.进场原材料见证取样送检严重滞后，存在先使用后复试的现象。 | 暂停建筑节能工序施工，由建设单位牵头组织相关责任主体，针对存在的问题制定整改方案，逐一整改，整改经验收合格后方可继续下道工序施工；同时做好后续工程节能施工技术交底工作，防止类似问题再次发生 |
问题:
关于发能海心沙14号楼的建设工程，是由哪家公司负责的
Answer:
六安发能房地产有