La modalità Phase-two può essere attivata solo da un interruttore a chiave situato all' interno dell' ascensore sul pannello di controllo centralizzato. Questa modalità è stata creata per i vigili del fuoco in modo che possano salvare le persone da un edificio in fiamme. L' interruttore a chiave fase-due situato sul COP ha tre posizioni: off, on e hold. Attivando la fase due, il vigile del fuoco permette all' auto di muoversi. Tuttavia, come per la modalità di servizio indipendente, l' automobile non risponderà a una chiamata di un' auto a meno che il vigile del fuoco non spinga manualmente e tenga premuto il pulsante di chiusura della porta. Una volta che l' ascensore arriva al pavimento desiderato non aprirà le porte a meno che il vigile del fuoco non tenga premuto il pulsante di apertura della porta. In questo caso il pavimento sta bruciando e il vigile del fuoco può sentire il calore e non sa aprire la porta. Il vigile del fuoco deve tenere aperta la porta fino a quando non è completamente aperta. Se per qualsiasi motivo il vigile del fuoco desidera lasciare l' ascensore, userà la posizione di tenuta sull' interruttore a chiave per assicurarsi che l' ascensore rimanga al piano. Se il vigile del fuoco desidera tornare al piano di richiamo, è sufficiente spegnere la chiave e chiudere le porte.
Come è abilitata la modalità Phase-two?
La modalità Phase-two può essere attivata solo da un interruttore a chiave situato all' interno dell' ascensore sul pannello di controllo centralizzato