Procedimentos de Rede — Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede Básica de instalações com elementos não lineares ou especiais
Data de publicação: 2026-05-01



## **Submódulo 7.8** 

# **Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede Básica de instalações com elementos não lineares ou cargas elétricas especiais** 

## **Responsabilidades** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2026.04**|**Despacho STD nº 1.238/2026**|**09/04/2026**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**<br>**7.8**<br>**Responsabilidades**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Responsabilidades**|**2026.04**|**01/05/2026**|
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**OBJETIVO.........................................................................................................................................3**<br>**2.**<br>**PRODUTOS ......................................................................................................................................3**<br>2.1.<br>Parecer Técnico com a análise do estudo de desempenho harmônico (fontes renováveis e/ou<br>consumidores livres) .....................................................................................................................3<br>**3.**<br>**RESPONSABILIDADES.......................................................................................................................3**<br>3.1.<br>Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS..............................................................................3<br>3.2.<br>Agentes de transmissão, de distribuição, de geração, de importação/exportação e dos<br>consumidores livres e potencialmente livres................................................................................4<br>3.3.<br>Agentes de transmissão ................................................................................................................4<br>3.4.<br>Agentes de geração.......................................................................................................................4<br>3.5.<br>Agentes de distribuição.................................................................................................................5<br>3.6.<br>Consumidores livres e potencialmente livres e agentes de importação/exportação ...................5<br>**4.**<br>**PRAZOS............................................................................................................................................6**<br>**5.**<br>**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................7**||||||

**2 / 7** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**<br>**7.8**<br>**Responsabilidades**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Responsabilidades**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  O objetivo deste submódulo é atribuir responsabilidades, apresentar os produtos, estabelecer prazos e descrever as atividades do processo de Qualidade de Energia Elétrica (QEE) relacionado ao acesso ou integração à Rede Básica de instalações que contenham elementos não lineares ou especiais. Nesse sentido, são observados os indicadores relacionados à flutuação da tensão, desequilíbrio de tensão e distorção harmônica de tensão, a fim de avaliar o impacto da conexão de tais instalações à Rede Básica. 

## **2. PRODUTOS** 

## **2.1. Parecer Técnico com a análise do estudo de desempenho harmônico (fontes renováveis e/ou consumidores livres)** 

2.1.1.  Apresenta as análises em relação ao estudo de desempenho harmônico realizado com base nas correntes certificadas ou no resultado da campanha de corrente, conforme as exigências descritas nos Submódulos 2.3 e 2.9, e indica as principais recomendações para que o Agente possa prosseguir, do ponto de vista da QEE, com o processo de integração do empreendimento em análise. Aplica-se a centrais geradoras eólicas e solares fotovoltaicas. Quanto a consumidores livres com características não lineares, aplica-se em casos específicos indicados em Parecer de Acesso. 

## **3. RESPONSABILIDADES** 

## **3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS** 

- (a) Avaliar o impacto, em relação à QEE, da conexão dos novos empreendimentos com elementos não lineares ou especiais na Rede Básica, com base nos indicadores definidos de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. 

- (b) Identificar violações de limites dos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão, diferenciando as questões sistêmicas, para as quais propõe alternativas de solução conforme metodologia em vigor, das questões individuais, para as quais solicita providências aos agentes responsáveis. 

- (c) Disponibilizar os dados relativos a configurações e parâmetros elétricos da Rede Básica, no formato dos programas de análise de redes em regime permanente, bem como de análise de estabilidade eletromecânica necessários à realização, pelos agentes, dos estudos de impacto associados a novos acessos. 

- (d) Acompanhar os resultados das medições executadas pelos agentes relativas à apuração dos indicadores de desempenho no processo de implantação de conexão de agentes consumidores ou empreendimentos de geração às instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionárias de transmissão ou de instalação de transmissão que tenha equipamentos com características não lineares ou especiais, tais como compensadores estáticos e estações retificadoras/conversoras. 

- (e) Fornecer aos agentes, mediante consulta, os valores dos indicadores apurados a fim de subsidiar os estudos referentes à QEE. 

**3 / 7** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**<br>**7.8**<br>**Responsabilidades**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Responsabilidades**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **3.2. Agentes de transmissão, de distribuição, de geração, de importação/exportação e dos consumidores livres e potencialmente livres** 

- (a) Fornecer os dados e parâmetros do sistema elétrico sob sua responsabilidade para que seja possível a modelagem do sistema e a realização de estudos relativos à avaliação do impacto da conexão dos novos empreendimentos com elementos não lineares ou especiais. 

- (b) Realizar medições e estudos específicos, quando solicitados pelo ONS, relacionados à análise dos indicadores relacionados neste submódulo. 

- (c) Implementar as ações necessárias nas instalações sob sua responsabilidade com vistas a atender aos limites dos indicadores de QEE relacionados neste submódulo. 

- (d) Disponibilizar os dados relativos ao sistema de monitoramento sob sua responsabilidade, quando solicitados pelo ONS. 

- (e) Atender ao compromisso resultante da notificação de ação corretiva. 

## **3.3. Agentes de transmissão** 

- (a) Realizar a apuração dos valores dos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão, por meio de medições contínuas e campanhas de medição e apresentar os resultados segundo formato e prazo estabelecidos pelo ONS. 

- (b) Manter o desempenho individual de suas instalações de acordo com o estabelecido no Submódulo 2.9 – Requisitos mínimos de qualidade de energia elétrica, no que se refere aos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. 

- (c) Atender ao estabelecido neste submódulo quanto à necessidade de realização de estudos prévios e medições, imediatamente antes e depois da integração à Rede Básica de instalações não lineares ou especiais sob sua responsabilidade. 

- (d) Implementar as ações necessárias nas instalações sob sua responsabilidade com vistas a atender aos indicadores de desempenho de QEE estabelecidos no Submódulo 2.9. 

- (e) Instalar um equipamento de monitoração contínua, que atenda aos requisitos estabelecidos no Submódulo 2.9. 

- (f) Realizar estudos e medições que comprovem o atendimento dos requisitos estabelecidos no Submódulo 2.9 quanto a desempenho harmônico no ponto de acoplamento comum (PAC) de instalações que contenham elementos não lineares, como os Compensadores Estáticos de Reativos (CER) e os sistemas de Corrente Contínua em Alta Tensão (CCAT), e encaminhar ao ONS os resultados das medições (na forma de relatório e planilha) realizadas antes e imediatamente após a entrada em operação desses equipamentos não lineares. 

## **3.4. Agentes de geração** 

- (a) Manter o desempenho individual de suas instalações de acordo com o estabelecido no Submódulo 2.9, no que se refere aos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. 

**4 / 7** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**<br>**7.8**<br>**Responsabilidades**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Responsabilidades**|**2026.04**|**01/05/2026**|

- (b) Atender ao estabelecido neste submódulo quanto à necessidade de realização de estudos prévios e medições, imediatamente antes e depois da conexão de instalações não lineares às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão. 

- (c) Implementar as ações necessárias nas instalações sob sua responsabilidade com vistas a atender aos indicadores de desempenho de QEE estabelecidos no Submódulo 2.9. 

- (d) Realizar a apuração dos valores dos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão, por meio de medições contínuas e campanhas de medição, e apresentar os resultados segundo formato e prazo estabelecidos pelo ONS. 

- (e) Instalar um equipamento de monitoração contínua, que atenda aos requisitos estabelecidos no Submódulo 2.9. 

## **3.5. Agentes de distribuição** 

- (a) Manter o desempenho individual de suas instalações de acordo com o estabelecido no Submódulo 2.9, no que se refere aos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. 

- (b) Atender ao estabelecido neste submódulo quanto à necessidade de realização de estudos, quando necessário, e medições, imediatamente antes e depois da conexão de instalações não lineares às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão. 

- (c) Implementar as ações necessárias nas instalações sob sua responsabilidade com vistas a atender aos indicadores de desempenho de QEE estabelecidos no Submódulo 2.9. 

- (d) Realizar a apuração dos valores dos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão, por meio de medições contínuas e campanhas de medição, e apresentar os resultados segundo formato e prazo estabelecidos pelo ONS. 

- (e) Instalar um equipamento de monitoração contínua, que atenda aos requisitos estabelecidos no Submódulo 2.9. 

## **3.6. Consumidores livres e potencialmente livres e agentes de importação/exportação** 

- (a) Manter o desempenho individual de suas instalações de acordo com o estabelecido no submódulo 2.9, no que se refere aos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. 

- (b) Atender ao estabelecido neste submódulo quanto à necessidade de realização de estudos prévios e medições, imediatamente antes e depois da conexão de instalações não lineares às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão. 

- (c) Implementar as ações necessárias nas instalações sob sua responsabilidade com vistas a atender aos indicadores de desempenho de QEE estabelecidos no Submódulo 2.9. 

- (d) Realizar a apuração dos valores dos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão, por meio de medições contínuas e campanhas de medição, e apresentar os resultados segundo formato e prazo estabelecidos pelo ONS. 

- (e)  Instalar um equipamento de monitoração contínua, que atenda aos requisitos estabelecidos no Submódulo 2.9. 

**5 / 7** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||||
|---|---|---|---|
|**Nome**|**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|
|**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**|**7.8**|**Responsabilidades**|**2026.04**|

## **4. PRAZOS** 

## **Quadro 1 – Prazos para o acesso ou integração à Rede Básica de instalações que contenham elementos não lineares** 

|**Atividade**|**Atividade**|**Responsável**|**Prazos**1|
|---|---|---|---|
|1|Envio dos resultados da campanha de<br>medição pré tensão ao Operador,<br>segundo formato estabelecido pelo<br>ONS|Agentes de<br>geração,<br>transmissão|20 (vinte) dias úteis antes da<br>solicitação da DAPR-T2e do TLT3|
|||Agentes de<br>distribuição e<br>consumidores<br>livres|5 (cinco) dias úteis antes da solicitação<br>da DAPR-E4|
|2|Avaliação campanha de medição pré<br>tensão|ONS|20 (vinte) dias úteis após o envio da<br>campanha ao ONS pelo agente de<br>geração e transmissão; ou<br>5 (cinco) dias úteis após o envio da<br>campanha ao ONS pelo agente de<br>distribuição e consumidores livres|
|3|Envio dos resultados da campanha de<br>medição pós-tensão5ao Operador,<br>segundo formato estabelecido pelo<br>ONS|Agentes de<br>geração|20 (vinte) dias úteis após a integração<br>completa do empreendimento<br>(emissão da DAPR-P); e<br>20 (vinte) dias úteis após a<br>implantação da solução de filtragem|
|||Agentes de<br>transmissão,<br>distribuição e<br>consumidor livre|40 (quarenta) dias úteis após entrada<br>em operação comercial do<br>empreendimento ou energização com<br>carga|

> 1 A contagem do prazo fica interrompida no período da notificação de pendências pelo ONS até o recebimento das informações solicitadas. 

> 2 DARP-T: Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para Teste 

> 3 TLT: Termo de Liberação para Teste 

> 4 DARP-E: Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para Energização 

5 Realizada em 02 momentos: Após a integração completa do empreendimento e após a implantação da solução de filtragem. 

**6 / 7** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**<br>**7.8**<br>**Responsabilidades**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à**<br>**Rede Básica de instalações com elementos não**<br>**lineares ou especiais**<br>**7.8**<br>**Responsabilidades**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**|**Vigência**||
|||||**7.8**|**Responsabilidades**||**2026.04**|**01/05/2026**||
|**Atividade**<br>4<br>Avaliação campanha de medição pós-<br>tensão|||**Responsável**|||**Prazos**1||||
||Avaliação campanha de medição pós-<br>tensão||ONS|||20 (vinte) dias úteis após o envio da<br>campanha ao ONS pelo agente de<br>geração e transmissão; ou<br>5 (cinco) dias úteis após o envio da<br>campanha ao ONS pelo agente de<br>distribuição e consumidores livres||||

## **5. REFERÊNCIAS** 

5.1.  Não há referências neste documento. 

**7 / 7** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br