Procedimentos de Rede — Planejamento da operação elétrica de médio prazo
Data de publicação: 2025-03-01



## **Submódulo 3.1** 

# **Planejamento da operação elétrica de médio prazo** 

## **Procedimental** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2025.02**|**Resolução Normativa ANEEL nº**<br>**1.112/2025**|**11/02/2025**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||
|**ÍNDICE**||||||

|**1.**|**PLANO DA OPERAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIO PRAZO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL**|
|---|---|
||**(PAR/PEL) E PLANO DE OUTORGAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MELHORIAS**|
||**DE GRANDE PORTE E REFORÇOS DE PEQUENO PORTE (POTEE)............................................4**|
||1.1.<br>Visão Geral........................................................................................................................4|
||1.2.<br>Obtenção e consolidação dos dados ................................................................................4|
||1.3.<br>Estabelecimento dos condicionantes dos estudos...........................................................9|
||1.4.<br>Elaboração do Termo de Referência ..............................................................................10|
||1.5.<br>Montagem dos casos de referência................................................................................11|
||1.6.<br>Simulações e análises para avaliação das condições de atendimento...........................11|
||1.7.<br>Elaboração dos estudos..................................................................................................13|
|**1.7.1.VISÃO GERAL ....................................................................................................................13**||
|**1.7.2.ESTUDOS PARA REDE BÁSICA............................................................................................14**||
|**1.7.3.ESTUDOS PARA TRANSFORMAÇÃO NA FRONTEIRA ENTRE REDE BÁSICA E REDE DE**||
||**DISTRIBUIÇÃO...................................................................................................................14**|
|**1.7.4.ESTUDOS DAS INTERLIGAÇÕES INTER-REGIONAIS E INTERNACIONAIS...............................14**||
|**1.7.5.ESTUDOS DAS DIT E DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE ÂMBITO PRÓPRIO DOS**||
||**AGENTES DE DISTRIBUIÇÃO...............................................................................................15**|
|**1.7.6.ESTUDOS PARA DIMENSIONAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE POTÊNCIA REATIVA NO**||
||**SISTEMA DE TRANSMISSÃO...............................................................................................15**|
|**1.7.7.ANÁLISE DE SUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.................................................................16**||
|**1.7.8.ANÁLISE DE INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO AOS**||
||**PROCEDIMENTOS DE REDE E PARA AUMENTO DE CONFIABILIDADE, DE OBSERVABILIDADE**|
||**E DE CONTROLABILIDADE DO SIN......................................................................................17**|
||1.8.<br>Resultados dos estudos ..................................................................................................17|
||1.9.<br>Disponibilização do PAR/PEL e do POTEE (Melhorias de Grande Porte e Reforços de|
||Pequeno Porte)...............................................................................................................19|

**2 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||
|1.10. Acompanhamento das obras recomendadas e demais recomendações .......................19<br>**2.**<br>**REFERÊNCIAS ....................................................................................................................20**<br>**3.**<br>**ANEXO ..............................................................................................................................20**||||||

**ANEXO A – DADOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DO PAR/PEL E POTEE ........21** 

**3 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

## **1. PLANO DA OPERAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIO PRAZO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (PAR/PEL) E PLANO DE OUTORGAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MELHORIAS DE GRANDE PORTE E REFORÇOS DE PEQUENO PORTE (POTEE)** 

## **1.1. Visão Geral** 

1.1.1.  O Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do Sistema Interligado Nacional (PAR/PEL) possui dois enfoques: estruturante e conjuntural. O PAR/PEL com enfoque estruturante abrange os três últimos anos do horizonte de cinco anos que é o de adequar a cronologia do plano de expansão da transmissão estabelecido pelos condicionantes de curto prazo determinados pelas solicitações de acesso, ampliações, reforços e melhorias, bem como às variações nas previsões de carga que não tenham sido consideradas pelo planejamento da expansão de geração e transmissão pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Além disso, procura eliminar possíveis restrições ou estrangulamentos de transmissão observados na operação em tempo real e nos estudos de planejamento de operação. 

1.1.2.  O PAR/PEL com enfoque conjuntural abrange os dois primeiros anos que é o de apresentar as recomendações operativas que contornam os problemas identificados até que a solução estrutural esteja disponível, com base na avaliação do desempenho do Sistema Interligado Nacional (SIN) sob o ponto de vista do atendimento aos critérios e padrões estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 

1.1.3.  Adicionalmente, o PAR/PEL apresenta os limites de intercâmbio entre regiões do SIN e os despachos de geração térmica para atendimento à segurança elétrica, ambos insumos para o planejamento energético e com o objetivo de compatibilizar as restrições elétricas com as políticas energéticas que visam a assegurar o menor custo da operação. 

1.1.4.  O Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) apresenta três volumes com diferentes tipos de obras, a saber, um contém as ampliações e reforços de grande porte, cuja emissão é de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia – MME e os outros dois contêm as melhorias de grande porte e os reforços de pequeno porte, respectivamente, cuja emissão é de responsabilidade do ONS [4]. 

## **1.2. Obtenção e consolidação dos dados** 

1.2.1.  O ONS solicita aos agentes os dados e as informações referentes às alterações do sistema existente e/ou incorporação de novas instalações. 

1.2.2.  O agente de transmissão cadastra as proposições de melhorias de grande porte e de reforços de pequeno porte relativos às instalações sob sua responsabilidade no sistema computacional do ONS. 

1.2.2.1.  Quando houver substituição de equipamentos existentes que devam compor a Base de Dados das Instalações de Transmissão (BDIT), descrita no Submódulo 7.3 – Verificação da conformidade das instalações de transmissão aos requisitos, o cadastro deve incluir as informações do equipamento conforme a BDIT e não deve haver pendências nas informações desses equipamentos na BDIT. 

1.2.2.2.  Os agentes de transmissão cadastram as obras respeitando os critérios, parâmetros e requisitos definidos pela ANEEL [5]. 

**4 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.2.3. O agente fornece ao ONS e mantém atualizados os dados descritos no ANEXO A deste submódulo, os dados de carga descritos no Submódulo 3.5 – Consolidação da previsão de carga para planejamento da operação eletroenergética e os dados descritos a seguir: 

- (a) Agentes de transmissão: 

   - (1) configuração das instalações de transmissão existentes; 

   - (2) configuração da expansão das instalações de transmissão sob sua responsabilidade para o horizonte de estudos do Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo (PAR/PEL); 

   - (3) parâmetros elétricos dos equipamentos de sua propriedade existentes na Rede de Simulação; 

   - (4) características dos seus sistemas de controle dos equipamentos de compensação de potência reativa variável, dos elos de corrente contínua em alta tensão e dos dispositivos para tornar flexíveis os sistemas de transmissão em corrente alternada ( _Flexible Alternating Current Transmission System_ [FACTS]); 

   - (5) cronograma e acompanhamento das obras do PAR/PEL nas conexões, inclusive das instalações fora da Rede Básica, e das obras sob sua responsabilidade a serem integradas à Rede Básica para o horizonte de estudo do PAR/PEL; 

   - (6) diagramas eletro-geográficos do sistema elétrico de sua propriedade; 

   - (7) equipamentos de compensação reativa e filtragem de harmônicos – reatores, capacitores, compensadores estáticos ou síncronos – conectados à Rede de Simulação, com indicação dos que são manobráveis e a especificação da potência de cada módulo que compõe a compensação informada; 

   - (8) limites de carregamento e restrições operativas em seus equipamentos representados na Rede de Simulação, em condições normais e de emergência em períodos contínuos e em períodos de curta e longa duração, de 30 minutos e de 4 horas, com indicação dos fatores limitantes e dos equipamentos restritivos, para os dois primeiros anos de horizonte do estudo do PAR/PEL; 

   - (9) proposições de melhorias de grande porte e de reforços de pequeno porte, conforme estabelecido em regulamentação [1]. 

- (b) Agentes de geração detentores de usinas classificadas como Tipo I: 

   - (1) características técnicas das suas unidades geradoras; 

   - (2) características dos sistemas de controle das suas unidades geradoras; 

   - (3) cronograma e parâmetros elétricos dos equipamentos de conexão na Rede de Simulação; 

   - (4) restrições operativas existentes em suas unidades geradoras, com indicação das causas; 

   - (5) informações adicionais sobre as características da usina e seu regime de operação; 

**5 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

   - (6) usinas com despacho mínimo obrigatório por restrições resultantes do uso múltiplo da água e; 

- (c) Agentes de geração detentores de usinas classificadas como Tipo II-A e Tipo II-B, conectadas à Rede Básica ou às instalações de transmissão classificadas como de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada (ICG): 

   - (1) disponibilidade e limites de geração de potência ativa (MW) individualizados por usina; 

   - (2) limites de absorção e de geração de potência reativa (Mvar) individualizados por usina; 

   - (3) restrições operativas existentes em unidades geradoras, com indicação das causas; e 

   - (4) informações adicionais sobre as características da usina e seu regime de operação. 

- (d) Agentes de geração detentor de usinas classificadas como Tipo II-B não conectadas à Rede Básica ou em ICG: 

   - (1) informações adicionais sobre as características da usina e seu regime de operação, quando solicitado; e 

   - (2) restrições operativas existentes em unidades geradoras, com indicação das causas, quando solicitado. 

- (e) Agentes de geração detentores de usinas classificadas como Tipo II-C, por meio do respectivo representante do conjunto de usinas a que pertencem: 

   - (1) parâmetros elétricos de equipamentos e instalações de sua propriedade, que fazem parte de um conjunto de usinas representado na Rede de Simulação; 

   - (2) cronogramas e parâmetros elétricos das novas instalações previstas para o horizonte de estudo conforme acompanhamento da ANEEL; 

   - (3) disponibilidade e limites de geração de potência ativa (MW) individualizados por usina que faz parte do conjunto; 

   - (4) limites de absorção e de geração de potência reativa (Mvar) individualizados por usina que faz parte do conjunto; 

   - (5) características dos sistemas de controle das unidades geradoras; 

   - (6) restrições operativas existentes em unidades geradoras, com indicação das causas; e 

   - (7) informações adicionais sobre as características da usina e seu regime de operação, quando solicitado. 

   - (8) usinas com despacho mínimo obrigatório por restrições resultantes do uso múltiplo da água, quando for o caso e; 

- (f) Agentes de distribuição: 

   - (1) configuração do sistema de distribuição existente e planejado representado na Rede de Simulação, modelada, conforme o programa de obras para o horizonte de estudo do PAR/PEL; 

**6 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

   - (2) cronograma e parâmetros elétricos dos equipamentos existentes e planejados do sistema de distribuição representado na Rede de Simulação, para o horizonte de estudo do PAR/PEL; 

   - (3) diagrama eletro-geográfico do sistema elétrico de sua propriedade; 

   - (4) equipamentos de compensação reativa e filtragem de harmônicos – reatores, capacitores, compensadores estáticos ou síncronos – conectados à Rede de Simulação, com a indicação dos que são manobráveis, a especificação da potência de cada módulo que compõe a compensação informada e adicionalmente, as informações do sistema de controle; 

   - (5) limites de carregamento e restrições operativas em seus equipamentos representados na Rede de Simulação, em condições normais e de emergência em períodos contínuos e em períodos de curta e longa duração, de 30 minutos e de 4 horas, com indicação dos fatores limitantes e dos equipamentos restritivos, para os dois primeiros anos do horizonte de estudo do PAR/PEL; 

   - (6) os seguintes dados das usinas classificadas como Tipo II-A e Tipo II-B, conectadas na sua área de concessão e não conectadas à Rede Básica ou às instalações de transmissão classificadas como ICG: 

      - (i) previsão de despacho de geração e limites de geração de potência ativa (MW) individualizados por usina; 

      - (ii) limites de absorção e de geração de potência reativa (Mvar) individualizados por usina; 

      - (iii) restrições operativas existentes em unidades geradoras, com indicação das causas; e 

      - (iv) informações adicionais sobre as características da usina e seu regime de operação. 

- (g) Consumidores livres ou potencialmente livres: 

   - (1) Parâmetros elétricos dos equipamentos de conexão; 

   - (2) ajustes dos equipamentos de proteção como relés de subtensão, de sobretensão, de subfrequência, de sobrefrequência etc.; 

   - (3) equipamentos de compensação reativa e de filtragem de harmônicos da instalação, com a indicação dos que são manobráveis. 

1.2.4.  O agente envia ao ONS, acompanhadas do cronograma das novas obras, as configurações descritas no item 1.2.3. .3 compatíveis com a Rede de Simulação utilizada no fornecimento dos dados de carga, em concordância com as configurações anuais representadas nos estudos do PAR/PEL. 

1.2.5.  O ONS realiza a consolidação dos dados e informações enviadas pelos agentes de operação e caso seja identificada alguma inconsistência nos dados fornecidos pelos agentes, o ONS comunica imediatamente ao responsável pela informação para eventual retificação do dado. 

**7 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.2.6.  O ONS obtém as informações, nos termos previstos no Submódulo 7.1 – Acesso às instalações de transmissão, relativas aos agentes de distribuição, consumidores livres, agentes de geração e agentes de importação e exportação que tenham solicitado acesso à Rede Básica e às Demais Instalações de Transmissão (DIT). 

1.2.7.  No caso de dados de unidades geradoras futuras, o ONS utiliza os informados pelos agentes acessantes que já tenham apresentado solicitação de acesso ou recebido autorização ou concessão. Na ausência de dados, podem ser utilizados dados típicos, desde que destacados como tais em seus respectivos arquivos. 

1.2.8.  Para instalações da Rede Básica e fronteira da Rede Básica, o ONS adota os limites de carregamento de cada instalação constantes do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (CPST) para todo horizonte de estudo do PAR/PEL. 

1.2.8.1.   O ONS adota limites flexibilizados pelo agente proprietário da instalação constantes dos documentos operativos para a solução de problemas conjunturais (primeiros dois anos do horizonte de estudo do PAR/PEL). 

1.2.9.  Para as demais instalações fora da Rede Básica e da fronteira com a Rede Básica, pertencentes à Rede de Simulação, o ONS utiliza as capacidades operativas de condição normal e de emergência, informadas pelo agente proprietário da instalação, em períodos contínuos e em períodos de curta duração, 30 minutos, e longa duração, 4 horas. 

1.2.10.  O ONS adota os limites de carregamento das LT e dos equipamentos das instalações classificadas como DIT informados pelos agentes responsáveis. Similarmente, o ONS adota os limites de carregamento informados pelos agentes de distribuição responsáveis pela rede de distribuição considerada nas simulações. 

1.2.11.  O ONS obtém os dados e modelos das máquinas, dos reguladores de tensão, dos reguladores de velocidade e sinais adicionais estabilizantes constantes na sua Base de Dados Técnica e os utiliza nas simulações para análise da estabilidade angular. 

1.2.12.  O ONS considera os valores de carga ativa e reativa por barramento, em todas as simulações e análises para os patamares de carga informados pelos agentes e consolidados pelo ONS, conforme Submódulo 3.5. 

1.2.12.1.  Caso seja necessário alterar os valores das previsões de carga já informados ao ONS, as alterações devem ser realizadas pelo mesmo processo descrito no Submódulo 3.5, de forma a garantir que a carga utilizada esteja sempre consolidada. 

1.2.12.2.  A aceitação e a inclusão das alterações dos valores das previsões de carga no processo dependem do andamento das simulações e do cronograma de elaboração do PAR/PEL pelo ONS, uma vez que as alterações nas previsões de carga podem implicar perda de eficácia do processo de consolidação da carga. 

1.2.13.   Caso o agente constate eventuais inconsistências em algum dos dados fornecidos, deve informá-las imediatamente ao ONS, acompanhadas das respectivas correções e justificativas técnicas. 

1.2.14.  O ONS obtém informações referentes ao planejamento da expansão da transmissão consolidado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, com base nos estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 

**8 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

## **1.3. Estabelecimento dos condicionantes dos estudos** 

1.3.1.  Os condicionantes que fundamentam os estudos de ampliações e reforços estão em permanente evolução, determinados principalmente pela dinâmica socioeconômica do país e pelo desenvolvimento tecnológico. Acrescente-se ainda aos fatores que influenciam esses condicionantes o ritmo de implantação das novas instalações de transmissão e de geração e a decisão dos empreendedores de se integrarem ao SIN. 

1.3.2.  O ONS considera as diretrizes apresentadas no plano de expansão elaborado pela EPE sob a coordenação do MME e nos planos de expansão das redes de distribuição elaborados pelos agentes ou relacionados aos planos de expansão da EPE. 

1.3.3.  O ONS considera o conjunto de geradores constituído pelas usinas existentes, usinas novas com contratos de concessão, autorização ou solicitações de acesso formalizadas junto ao ONS, centrais geradoras integrantes de programas estabelecidos pelo MME e os intercâmbios contratados em interligações internacionais. 

1.3.4.  O ONS considera as informações dos instrumentos contratuais de uso e conexão às instalações de transmissão. 

1.3.5.  O ONS considera, para as unidades geradoras e instalações de transmissão, as datas de entrada em operação consolidadas em reuniões periódicas coordenadas pelo MME. 

1.3.6.  O ONS considera também as expansões previstas para os sistemas de distribuição e para as instalações de transmissão não pertencentes à Rede Básica, representadas na Rede de Simulação. 

1.3.7.  O ONS considera as informações referentes aos problemas operativos sinalizados nos estudos de planejamento e programação da operação elétrica, bem como aqueles observados na operação do SIN. 

1.3.8.  O ONS considera as melhorias relativas à substituição ou reforma de equipamentos de grande porte por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição, risco de dano as instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas [1]. Nesse contexto, entendem-se por equipamentos de grande porte, transformadores, equipamentos de controle de reativos ou linhas de transmissão (LT), nesse caso desde que envolvam a substituição de pelo menos cinquenta por cento das estruturas ou dos condutores. 

1.3.9.  No caso de melhorias de grande porte, o ONS considera as avaliações de mínimo custo global realizadas pela EPE nas suas proposições. 

1.3.10.  No caso de reforços de pequeno porte, o ONS considera nas suas proposições as possíveis alternativas de soluções técnicas e os custos estimados a elas associados, sempre que os estudos de planejamento elétrico indicarem a existência de alternativas. 

1.3.10.1.  As estimativas de custo consideradas são aquelas fornecidas pelo agente responsável pela implantação do reforço de pequeno porte. 

1.3.10.2.  Nos casos em que não seja aplicável alternativas de solução, o ONS justifica tecnicamente a sua indicação e informa a estimativa de custo apresentada pelo agente quando do cadastro do reforço de pequeno porte. 

**9 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

## **1.4. Elaboração do Termo de Referência** 

1.4.1.  O termo de referência apresenta a descrição geral dos estudos, escopo, forma de execução, cronograma das atividades, dados, premissas e metodologia, como segue: 

- (a) os critérios para definição dos despachos energéticos utilizados para análise das condições regionais de atendimento; 

- (b) os meses e as condições de carga consideradas nos casos de referência; 

- (c) as condições operativas do sistema consideradas nas simulações e análises dos estudos; 

- (d) as configurações a serem analisadas, considerando o cronograma dos equipamentos e as instalações de transmissão e geração previstas; 

1.4.2.  O termo de referência deve abordar apenas aquilo que não estiver estabelecido nos Procedimentos de Rede referente aos critérios, conforme consta no Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos, além de quaisquer outras informações adicionais que tenham como objetivo principal, tornar possível a reprodutibilidade dos resultados das análises realizadas no âmbito do PAR/PEL. 

1.4.3.  O ONS elabora o termo de referência dos estudos para cada ciclo do PAR/PEL e o encaminha aos agentes para suas contribuições. 

1.4.3.1.  Nos casos excepcionais em que, devido às características particulares da carga, os estudos de fluxo de potência não são capazes de retratar a condição crítica de desempenho da instalação, principalmente em transformadores de fronteira da Rede Básica com a rede de distribuição, o ONS e o agente diretamente afetado acordam uma forma de detectar esse ponto crítico de operação e explicitam esse acordo no termo de referência. 

## **1.5. Montagem dos casos de referência** 

1.5.1.  O ONS elabora os casos de referência para simulação de todos os anos do horizonte de estudos do PAR/PEL e abrangência do SIN nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

1.5.2.  O ONS avalia inserir na base de dados (casos de referência) as novas obras recomendadas pelos estudos de planejamento da expansão. 

1.5.3.  Com o objetivo de atualizar a Rede de Simulação, o ONS, com a participação dos agentes, monta os casos de referência, considerando as instalações existentes, as novas obras da Rede Básica em andamento, as autorizadas ou licitadas, os ajustes de cronograma físico informados pelas empresas e pelos órgãos responsáveis pela fiscalização da implantação de empreendimentos, as obras nas conexões e nas DIT, assim como as obras de responsabilidade de novos agentes a serem integradas à Rede Básica. 

1.5.4.  O ONS considera nos casos de referência e nas simulações e análises os valores atualizados de carga ativa e reativa por barramento e patamares de carga para os meses e condições de carga que melhor evidenciem as particularidades operativas de cada sistema, conforme estabelecido no Submódulo 3.5. 

**10 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.5.5.  O ONS ajusta as configurações iniciais para acerto dos casos de referência para cada ano do horizonte de estudos do PAR/PEL e elabora uma base comum aos estudos de fluxo de potência regionais e estudos de definição dos limites das interligações inter-regionais. 

- 1.5.6.  Caso necessário, por determinação do ONS ou solicitação de agente, o ONS prepara casos de fluxos de potência específicos. 

## **1.6. Simulações e análises para avaliação das condições de atendimento** 

1.6.1.  O ONS realiza o processamento das simulações e análises do sistema a partir dos casos de referência e utiliza programas e modelos computacionais de análise de redes, estabilidade eletromecânica e estabilidade dinâmica, conforme Submódulo 2.3. 

1.6.2.  O ONS simula as condições operativas do SIN em regime permanente e/ou regime dinâmico em frequência industrial. Os diversos pontos de operação analisados contemplam as situações de hidrologia relevantes, condições de carga e configurações previstas para o horizonte de estudo que norteiam o dimensionamento da rede. 

1.6.3.  O ONS realiza simulações e análises do sistema de forma regionalizada, com o objetivo de avaliar as situações específicas de cada região e os cenários alternativos de intercâmbio e despacho e de verificar o atendimento aos padrões definidos nos Procedimentos de Rede, consolidados no Submódulo 2.3. 

1.6.4.  A partir dos pontos de operação em análise, o ONS simula a ocorrência de contingências simples e, em alguns casos, múltiplas, que devem estar definidas no escopo do estudo, visando identificar os casos em que o desempenho elétrico não atende aos critérios estabelecidos e indicar as medidas corretivas necessárias que podem contemplar medidas operativas (conjunturais) para os primeiros dois anos e/ou obras (estruturais) para os últimos três anos do horizonte de estudo. 

1.6.5.  O ONS analisa e elabora medidas operativas, para os dois primeiros anos do horizonte de estudo do PAR/PEL, caso sejam identificados problemas de desempenho nas áreas geoelétricas e/ou interligações regionais e internacionais até a implantação das ampliações e/ou reforços previstos. Essas medidas são traduzidas em providências que contêm: 

- (a) proposição de medidas provisórias ou de antecipação dos reforços técnica e economicamente viáveis, para que o sistema atenda aos padrões de desempenho e aos critérios definidos nos Procedimentos de Rede; 

- (b) indicação da necessidade de revisão e/ou concepção de novos Sistemas Especiais de Proteção (SEP); 

- (c) indicação da necessidade de revisão e/ou concepção de novas medidas operativas para solução dos problemas identificados ao longo do estudo; 

- (d) indicação da necessidade de criação de grupos de trabalho específicos com o propósito de apresentar soluções para os problemas identificados que exijam maior aprofundamento; e 

- (e) identificação da necessidade de revisão de ajustes dos controladores do SIN. 

**11 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.6.6.  O ONS simula e analisa as situações de contingências simples, ou seja, que envolvem a perda de um único elemento do sistema elétrico, seja linha de transmissão, transformador, banco de transformador, unidade geradora, elo de corrente contínua (CC) ou equipamento de controle de tensão, tal como reator, capacitor, compensador síncrono ou compensador estático. 

1.6.7.  O ONS avalia o desempenho elétrico do SIN, conforme as premissas e os critérios estabelecidos no Submódulo 2.3, a partir das seguintes grandezas: 

## (a) tensão; 

- (b) carregamento em LT e equipamentos; 

- (c) estabilidade angular; e 

- (d) outras que venham a ser estabelecidos no termo de referência. 

1.6.8.  O ONS testa as condições de atendimento das novas obras recomendadas pelos estudos de planejamento da expansão, caso a caso, até que seja determinada, para cada ano do horizonte de estudo do PAR/PEL, uma configuração que atenda aos critérios de desempenho. 

1.6.9.  O ONS avalia as soluções propostas pelos agentes, via cadastro no sistema computacional do ONS, como alternativa à substituição dos equipamentos existentes, ou verifica a necessidade de adequações nas instalações para o aumento da capacidade e/ou confiabilidade do SIN em conformidade com o estabelecido em [1] e [4]. Após ouvida a EPE, o ONS emite o POTEE – melhoria de grande porte – sob sua responsabilidade. 

1.6.10.  Caso seja detectada falta de soluções estruturais de planejamento que resolvam os problemas identificados nos estudos do PAR/PEL, o ONS encaminha à EPE solicitação para elaboração de estudos para definição de solução estrutural que elimine esses problemas. 

1.6.10.1.  Caso os problemas identificados sejam solucionados por meio da implantação de reforços, o ONS indica esses reforços no PAR/PEL, com base em análises de custo-benefício que eliminem os problemas identificados, e encaminha as soluções propostas ao MME, EPE e à ANEEL, com o conhecimento dos agentes envolvidos, para análises com visão de longo prazo. 

1.6.11.  Caso sejam identificados problemas que possam comprometer a segurança operativa do SIN e a otimização dos custos de operação, o ONS propõe e desenvolve ações junto ao MME, à ANEEL e aos agentes envolvidos para solucionar tais problemas. 

1.6.12.  O ONS realiza os estudos do PAR/PEL com a participação dos agentes e solicita a participação dos responsáveis pelo planejamento da expansão, caso necessário. 

1.6.13.  O ONS informa os resultados das simulações e análises do sistema aos agentes para suas contribuições. 

## **1.7. Elaboração dos estudos** 

## **1.7.1. Visão geral** 

1.7.1.1.  O ONS realiza as análises considerando a seguinte abrangência: 

**12 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

- (a)atendimento às áreas geoelétricas; 

- (b)transformações da Rede Básica de Fronteira das áreas geoelétricas; 

- (c) interligações inter-regionais e internacionais; 

- (d)DIT e instalações de transmissão de âmbito próprio, de interesse sistêmico dos agentes de distribuição; e 

- (e)todo o SIN: 

   - (1) avaliação do dimensionamento da compensação de potência reativa adicional; e 

   - (2) análise de superação de equipamentos. 

1.7.1.2.  Nas análises de Rede Básica e de fronteira entre Rede Básica e rede de distribuição, se a data de necessidade identificada no processo do PAR/PEL não for suficiente para que a obra esteja disponível para a operação, medidas operativas devem ser elaboradas caso o problema identificado ocorra nos dois primeiros anos do horizonte de estudo do PAR/PEL. 

## **1.7.2. Estudos para Rede Básica** 

1.7.2.1.  O ONS dimensiona o conjunto das instalações da Rede Básica de forma que haja capacidade suficiente para o escoamento da geração e para o atendimento da carga durante o horizonte de estudos do PAR/PEL, em condição normal de operação e sob contingência de um elemento da Rede de Operação ou DIT, se for critério adotado pela distribuidora envolvida. 

1.7.2.2.  O ONS inclui no PAR/PEL os resultados das avaliações de desempenho e a necessidade de ampliações e reforços nas instalações de transmissão. 

1.7.2.3.  O ONS avalia o desempenho das novas ampliações e subestações propostas pelos estudos de planejamento da expansão e sua adequação quanto à data de necessidade e efetividade na solução de problemas diagnosticados. 

## **1.7.3. Estudos para transformação na fronteira entre Rede Básica e rede de distribuição** 

1.7.3.1.  O ONS avalia o desempenho e a necessidade de reforços nas subestações existentes. 

1.7.3.2.  O ONS inclui na avaliação das condições de desempenho e na proposta de obras do PAR/PEL novas subestações e novos setores em subestações existentes. Para os casos de novas instalações ou setores em subestações, as indicações no PAR/PEL devem ser precedidas de solicitação de Acesso. 

1.7.3.3.  O ONS considera como referência na indicação de soluções para os problemas identificados os programas de obras informados pelos agentes de distribuição. 

## **1.7.4. Estudos das interligações inter-regionais e internacionais** 

**13 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

- 1.7.4.1.  O ONS analisa o desempenho das interligações a partir dos estudos de fluxo de potência e estabilidade eletromecânica. 

- 1.7.4.2.  O ONS identifica as contingências críticas, avalia as consequências para o SIN e propõe as medidas necessárias para eliminá-las. 

- 1.7.4.3.  O ONS realiza as seguintes atividades para os estudos das interligações: 

   - (a) determinação dos cenários de intercâmbio entre os subsistemas; 

   - (b) preparação dos casos base de fluxo de potência; 

   - (c) estudos de estabilidade angular para análise do desempenho dinâmico das interligações, para determinação dos limites de intercâmbio e avaliação das restrições locais dos subsistemas como exportador ou importador de potência; e 

   - (d) Outras atividades definidas no termo de referência. 

- 1.7.4.4.  O ONS realiza os estudos das interligações de forma a obter os seguintes resultados principais: 

   - (a) limites de intercâmbio entre as diversas áreas geoelétricas do SIN; 

   - (b) fatores restritivos no estabelecimento de limites de intercâmbio entre os subsistemas; 

   - (c) desempenho elétrico das interligações inter-regionais e internacionais; e 

   - (d) análise do impacto do atraso ou da antecipação de obras nos intercâmbios inter-regionais, promovendo ações junto à ANEEL e MME por meio de grupos de trabalho de forma agilizar a implementação de obras de grande impacto nos valores de limite de intercâmbio. 

## **1.7.5. Estudos das DIT e das instalações de transmissão de âmbito próprio dos agentes de distribuição** 

1.7.5.1.  O ONS considera e inclui no PAR/PEL o resultado dos estudos referentes às DIT e às instalações de transmissão de âmbito próprio dos agentes de distribuição, inclusive LT e subestações, que possuam interesse sistêmico, ou seja, cuja implementação seja necessária para minimizar os custos de expansão e de operação do SIN, bem como para promover a utilização racional dos sistemas existentes. 

1.7.5.2.  O ONS elabora os estudos com a participação dos agentes de transmissão e distribuição, com base nas mesmas diretrizes e critérios estabelecidos para análise da Rede Básica. 

1.7.5.3.  O ONS avalia o dimensionamento das redes onde as DIT estão inseridas segundo os critérios de contingência adotados pela distribuidora envolvida. No caso de DIT compartilhadas entre distribuidoras, o ONS considera os critérios que proporcionem maior confiabilidade ao sistema. 

## **1.7.6. Estudos para dimensionamento da compensação de potência reativa no sistema de transmissão** 

**14 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.7.6.1.  O ONS realiza as análises em regime permanente e em estudos de transitórios eletromecânicos, em condições normal e sob contingência, com o objetivo de: 

- (a) fornecer recursos suficientes de controle de tensão em regimes permanente e dinâmico; 

- (b) avaliar a compensação de potência reativa das novas LT propostas; 

- (c) controlar as sobretensões provenientes das manobras de energização ou de rejeição de carga que envolvam as novas LT; 

- (d) reduzir a necessidade de desligamentos de circuitos em situações de baixo carregamento nas LT; e 

- (e) indicar as centrais geradoras de energia elétrica integradas ao SIN que devem prestar serviços ancilares de compensação de potência reativa. 

1.7.6.2.  O ONS verifica e/ou ajusta o grau de compensação de potência reativa capacitiva série de tal modo que o sistema apresente o desempenho adequado em regime permanente e transitório, durante as condições normais de operação e sob contingência. 

1.7.6.3.  Nos casos em que a abertura da LT é usada de forma sistemática para o controle adequado de tensão ou em que tais aberturas de LT possam vir a comprometer a confiabilidade do SIN, o ONS avalia a necessidade de compensação de potência reativa em derivação. 

1.7.6.4.  O ONS avalia e, eventualmente recomenda no PAR/PEL, a necessidade de contratação de serviço ancilar de suporte de reativos pelas centrais geradoras de energia elétrica integradas ao SIN, respaldada por parecer específico que caracterize os benefícios ao SIN da operação dessas unidades geradoras como compensadores síncronos. 

## **1.7.7. Análise de superação dos equipamentos** 

1.7.7.1.  Como parte integrante dos processos do PAR/PEL, o ONS coordena o processo de análise de superação das capacidades operativas de equipamentos. 

1.7.7.2.  O ONS inicia a análise de superação dos equipamentos a partir dos estudos de curto-circuito, descritos no Submódulo 3.12 – Estudos de curto-circuito e conforme critérios estabelecidos, que fornecem: 

- (a) as informações necessárias para identificação dos casos de superação por corrente simétrica de curto-circuito para disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente (TC), bobinas de bloqueio e demais equipamentos de subestação; e 

- (b) valores X/R calculados para as barras do SIN necessários para as análises de superação por crista da corrente de curto-circuito dos equipamentos, e a análise de superação dos disjuntores e TC, devido à evolução da constante de tempo da rede. 

1.7.7.3.  Os agentes de transmissão realizam as análises de superação dos seus equipamentos, conforme critérios estabelecidos em [2], e cadastram no sistema computacional do ONS sua proposição de substituição dos equipamentos superados. 

**15 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.7.7.4.  O ONS analisa as proposições encaminhadas pelos agentes, considerando os aumentos das potências de curto-circuito previstos para os pontos de interligação entre agentes, de modo a minimizar a superação de equipamentos e instalações existentes. Caso necessário, pode ser admitida a utilização de equipamentos limitadores ou alteração na configuração do sistema, como, por exemplo, a abertura de barramentos, caso não ocorra redução no nível de confiabilidade do sistema. 

1.7.7.5.  O ONS disponibiliza a minuta do POTEE – reforços de pequeno porte – e os dados utilizados nesses estudos aos agentes para sua avaliação e contribuições. 

1.7.7.6.  O ONS emite parecer final sobre as necessidades de substituição dos equipamentos e inclui as devidas recomendações no POTEE – reforços de pequeno porte. 

## **1.7.8. Análise de instalação ou substituição de equipamentos para adequação aos Procedimentos de Rede e para aumento de confiabilidade, de observabilidade e de controlabilidade do SIN** 

1.7.8.1.  Como parte integrante dos processos do PAR/PEL, o ONS coordena o processo de análise de propostas de instalação ou substituição de equipamentos para adequação aos Procedimentos de Rede e para aumento de confiabilidade, de observabilidade e de controlabilidade do SIN. 

1.7.8.2.  Os agentes de transmissão cadastram no sistema computacional do ONS as proposições baseadas em recomendações resultantes de estudos elaborados pelo ONS ou pelo agente de transmissão. 

1.7.8.3.  O ONS analisa as proposições encaminhadas pelos agentes, avaliando se há benefício sistêmico ao SIN para enquadramento da proposta como reforço de pequeno porte. 

1.7.8.4.  As propostas de adequações aos requisitos dos Procedimentos de Rede são, exclusivamente, associadas aos critérios e requisitos previstos no Módulo 2 dos Procedimentos de Rede. 

1.7.8.5.  Para as propostas de adequações aos requisitos dos Procedimentos de Rede é necessário que o início de vigência do requisito a ser atendido seja posterior à data da assinatura do contrato de concessão do equipamento/instalação ou da data da sua autorização. 

1.7.8.6.  O ONS elabora estudo específico, respeitando critérios, parâmetros e requisitos mínimos estabelecidos pela regulamentação vigente [1], para as propostas aprovadas e enquadradas como reforços de pequeno porte relacionados à instalação ou substituição de equipamentos para adequação aos Procedimentos de Rede e para aumento de confiabilidade, de observabilidade e de controlabilidade do SIN e disponibiliza na minuta do POTEE – reforços de pequeno porte. 

1.7.8.7.  O ONS emite parecer final sobre as propostas cadastradas e inclui as devidas recomendações no POTEE – reforços de pequeno porte. 

## **1.8. Resultados dos estudos** 

1.8.1.  O ONS apresenta o programa de obras em instalações de transmissão e nas redes sob 2responsabilidade das distribuidoras que possam afetar o desempenho da Rede Básica. 

**16 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.8.2.  O programa de obras é constituído por indicações de ampliações, reforços de grande porte, reforços de pequeno porte e melhorias relacionadas à substituição ou reforma dos equipamentos de grande porte – transformador, equipamento de compensação reativa ou LT – por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição, risco de danos às instalações, desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas. 

1.8.3.  O ONS determina o conjunto de obras proposto e destaca os principais aspectos do desempenho das diversas áreas do sistema, as obras necessárias para que o sistema atenda ao desempenho desejado, as ações recomendadas para implantação dessas obras, os cronogramas de implantação dessas obras e a projeção das estimativas dos investimentos relacionados. 

1.8.4.  O ONS indica os locais que não atendem aos critérios estabelecidos nos Procedimentos de Rede e a data a partir da qual esse não atendimento passa a ocorrer. 

1.8.5.  O ONS explicita as consequências de possível atraso das obras propostas no PAR/PEL. 

1.8.6.  O ONS explicita no PAR/PEL os casos de instalações cujo carregamento sob contingências excede a capacidade operativa estabelecida no respectivo CPST. 

1.8.7.  O ONS relaciona no PAR/PEL todos os elementos terminais que limitam o carregamento de LT ou transformadores existentes, para recomendação de ajuste ou substituição. O ONS considera os casos em que essa limitação de carregamento implique restrições de geração e explicita o caráter de urgência para a solução dos problemas identificados. 

1.8.8.  Com base nos resultados fornecidos pelos estudos, o ONS avalia os riscos de não atendimento à carga no horizonte de estudos do PAR/PEL e apresenta os resultados por regiões geoelétricas. 

1.8.9.  O ONS propõe novas instalações a serem integradas à Rede Básica e às DIT e apresenta justificativa técnica para cada instalação em consonância com o planejamento da expansão do sistema, no sentido de subsidiar o processo de licitação de concessão ou autorização dessas instalações. 

1.8.10.  O ONS apresenta a análise do desempenho elétrico dos sistemas regionais em condições normal e sob contingência, do desempenho das interligações inter-regionais e internacionais, do dimensionamento de compensação de potência reativa, quando necessário, e análise de superação dos equipamentos. 

1.8.11.  O ONS explicita as possíveis restrições de transmissão e as justificativas do programa de obras a ser implementado e realiza estudos de sensibilidade para avaliar as consequências de possíveis atrasos e/ou antecipações na implantação dos novos empreendimentos. 

1.8.12.  O ONS apresenta no PAR/PEL os pontos onde tenham sido identificados baixos valores de fator de potência na transformação de fronteira entre a Rede Básica e a rede de distribuição e inclui recomendações aos agentes de transmissão e/ou distribuição envolvidos para eliminação dos problemas identificados. 

1.8.13.  O ONS utiliza a Base de Preços da ANEEL [3] para registrar os custos das instalações de transmissão. 

1.8.13.1.  Caso o custo de alguma instalação não esteja disponível na Base de Preços, o ONS solicita o acesso ao Banco de Preços dos agentes envolvidos com as instalações e/ou consulta os valores licitados anteriormente para equipamentos iguais ou semelhantes. 

**17 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

## **1.9. Disponibilização do PAR/PEL e do POTEE (Melhorias de Grande Porte e Reforços de Pequeno Porte)** 

- 1.9.1.  O ONS disponibiliza as minutas do PAR/PEL e POTEE – melhorias de grande porte e reforços de pequeno porte – aos agentes para sua avaliação e contribuições. 

1.9.2.  O ONS emite a versão final do PAR/PEL e, em seguida, a versão final do POTEE – melhorias de grande porte e reforços de pequeno porte. 

1.9.3.  O ONS disponibiliza, aos agentes e setores interessados, a Base de Dados do PAR/PEL com as previsões de carga consolidadas, os casos de referência de fluxo de potência, os casos correspondentes aos principais despachos alternativos de geração analisados, a base de dados dos estudos de curto-circuito e os mapas das configurações elétricas do SIN, atualizados de acordo com o programa de obras e após consolidação dessas obras pelo MME. 

1.9.4.  O ONS disponibiliza aos agentes os resultados obtidos dos estudos do PAR/PEL com as configurações, os dados, as premissas e as metodologias utilizadas de forma a possibilitar a reprodução das análises realizadas. 

- 1.9.5.  O ONS encaminha ao MME e à ANEEL o POTEE com as obras de melhorias de grande porte e reforços de pequeno porte, em conformidade com o estabelecido em [1] e [4]. 

## **1.10. Acompanhamento das obras recomendadas e demais recomendações** 

1.10.1.  O ONS desenvolve ações de acompanhamento das diversas recomendações encaminhadas ao Poder Concedente e aos agentes com o objetivo de garantir a efetividade do PAR/PEL e do POTEE com base nos documentos de fiscalização emitidos pelos órgãos responsáveis. 

1.10.2.  O ONS acompanha o conjunto de obras contidas no PAR/PEL e no POTEE para incorporar mudanças dos condicionantes adotados nos estudos e fornecer uma visão do estágio atual das obras planejadas para o SIN, tais como: 

- (a) contextos de oferta (geração e importação) e de demanda (mercado e exportação), sinalizados pelos agentes; 

- (b) novas solicitações de acesso; 

- (c) propostas de expansão por parte dos agentes; 

- (d) restrições operativas identificadas na operação em tempo real e no planejamento e programação da operação elétrica e energética; e 

- (e) instrumentos contratuais estabelecidos referentes ao uso e à conexão às instalações de transmissão, à autorização e à concessão para produção, à autorização para importação e exportação de energia e aos padrões de desempenho. 

**18 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**||

1.10.3.  Após o envio do PAR/PEL e do POTEE ao MME, à ANEEL e aos agentes, o ONS acompanha a implantação das obras propostas no sentido de propor e desenvolver as ações necessárias junto ao MME, ANEEL e aos agentes. 

- 1.10.4.  O ONS realiza em cada estudo uma avaliação do atendimento às ações propostas no estudo anterior com o objetivo de ratificar ou redefinir a sistemática necessária à solução dos problemas identificados. 

1.10.5.  O ONS insere na Base de Dados Técnica para divulgação as outorgas emitidas pelo Poder Concedente, as características principais das instalações, as datas de entrada em operação consolidadas em reuniões periódicas coordenadas pelo MME e as datas realizadas de entrada em operação. 

1.10.6.  O ONS elabora os mapas geoelétricos e, após a finalização do PAR/PEL e do POTEE, os disponibiliza aos agentes de transmissão, geração e distribuição por meio do sistema de informação geográfica cadastrais no SIN, que permite a visualização dinâmica dos dados cadastrados na Base de Dados Técnica sobre esses mapas. 

## **2. REFERÊNCIAS** 

[1] ANEEL. Resolução Normativa nº 905, de 8 de dezembro de 2020. Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Módulo 3 – Instalações e Equipamentos. 

- [2] Nota Técnica ONS nº 0048/2014 e suas revisões – Critérios para Análise de Superação de Equipamentos e Instalações de Alta Tensão, Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

- [3] Banco de Preços de Referência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, homologado pela Resolução Homologatória nº 758, de 06 de janeiro de 2009. 

- [4] MME. Portaria nº 215, de 11 de maio de 2020. 

- [5] ANEEL. Portaria nº 3.926, de 29 de março de 2016. 

## **3. ANEXO** 

ANEXO A – Dados necessários para realização dos estudos do PAR/PEL e POTEE 

**19 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**<br>**3.1**<br>**Procedimental**<br>**2025.02**<br>**01/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|

## **ANEXO A – DADOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DO PAR/PEL E POTEE** 

## **A.1 UNIDADE GERADORA** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação elevadora 

Coordenadas geográficas da subestação 

Localização geográfica: Município e Unidade da Federação 

Empresa proprietária 

Subestação onde se dá a conexão à rede de transmissão ou distribuição 

Nº operacional 

Fabricantes da(s) turbina(s) e do(s) gerador(es) 

Norma de especificação 

## **DADOS GERAIS** 

Potência nominal (MVA de placa) 

Potência efetiva (máxima em regime contínuo - MVA) 

Tipo de usina (hidráulica, térmica, eólica etc). 

Combustível 

N° de unidades geradoras 

Data de entrada em operação de cada unidade (data prevista, no caso de novas unidades) 

Frequência nominal (Hz) 

Números das barras em que as unidades geradoras da usina estão representadas, nos dados de fluxo de potência 

Possibilidade de operação de cada unidade como compensador síncrono e tempo necessário para comutação síncrono/gerador 

Faixa operativa contínua de frequência 

Faixa operativa temporizada de frequência 

**20 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||Faixa operativa de tensão nos terminais da máquina (kV) (máxima / mínima)|||||||
||Faixas de operação proibidas de cada conjunto turbina-gerador em virtude de vibrações<br>mecânicas, ressonâncias, abertura de válvulas, poluição etc.|||||||
||Curva de capabilidade (para tensões mínima, nominal e máxima)|||||||
||Curva de saturação|||||||
||Diagrama em blocos do sistema de excitação (excitatriz, regulador de tensão), do sinal<br>estabilizador e do sistema de regulação de velocidade, com a inclusão dos limitadores existentes,<br>no domínio da frequência, representado por meio das funções de transferência, com a respectiva<br>topologia.<br>Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem como as suas faixas de ajuste e uma<br>descrição sucinta dos seus significados.|||||||
||**DADOS DA MÁQUINA SÍNCRONA**|||||||
||Corrente nominal (A)|||||||
||Tensão nominal (kV)|||||||
||Número de polos|||||||
||Constante de inércia – H (MW / MVA)|||||||
||Velocidade síncrona (rpm)|||||||
||Constante de tempo transitória em vazio de eixo direto – T’do(s)|||||||
||Constante de tempo subtransitória em vazio de eixo direto – T”do(s)|||||||
||Constante de tempo transitória em vazio de eixo em quadratura – T’qo(s)|||||||
||Constante de tempo subtransitória em vazio de eixo quadratura – T''qo(s)|||||||
||Reatância síncrona de eixo direto não saturada – Xd(pu)|||||||
||Reatância transitória de eixo direto não saturada – X’d(pu)|||||||
||Reatância subtransitória de eixo direto não saturada – X’’d(pu)|||||||
||Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada – Xq(pu)|||||||
||Reatância transitória de eixo em quadratura não saturada – X’q(pu)|||||||
||Reatância subtransitória de eixo em quadratura não saturada - X’’q(pu)|||||||

**21 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Reatância de dispersão não saturada – XL(pu)<br>Reatância de sequência negativa não saturada – X2(pu)<br>Reatância de sequência zero não saturada – X0(pu)<br>Resistência da armadura em corrente alternada – Ra(pu)<br>Resistência da armadura de sequência negativa – R2(pu)<br>Resistência da armadura de sequência zero – R0(pu)<br>Resistência de aterramento – Rt(Ω)<br>Reatância de aterramento – Xt(Ω)<br>Relação de curto-circuito – RCC<br>**SUBESTAÇÃO ELEVADORA**<br>Parâmetros do transformador elevador<br>Reatância (pu)<br>Faixa de taps e valor operativo<br>**LINHAS DE TRANSMISSÃO**<br>Devem ser informados os dados descritos no item A.2 deste anexo para a(s) linha(s) de<br>transmissão entre a subestação elevadora e a subestação de conexão à rede de transmissão ou<br>de distribuição<br>No caso de usinas futuras, devem ser informados os parâmetros de projeto especificados ou,<br>quando forem ainda desconhecidos, os parâmetros típicos considerados pela empresa em seus<br>estudos||||||

## **A.2 LINHA DE TRANSMISSÃO** 

**IDENTIFICAÇÃO** Subestação de Subestação para 

**22 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||Números das barras terminais nos dados de fluxo de potência. No caso de linhas representadas<br>por mais de um ramo, números das barras “de” e “para” de cada ramo que compõe a LT|||||||
||Tipo de Linha de Transmissão – LT: (aérea, subterrânea, LPNE etc.)|||||||
||Data de entrada em operação (data prevista, no caso de linhas futuras)|||||||
||Coordenadas geográficas da subestação de|||||||
||Coordenadas geográficas da subestação para|||||||
||Coordenadas geográficas das torres|||||||
||Número do circuito|||||||
||Normas de projeto|||||||
||**DADOS GERAIS**|||||||
||Tensão máxima de operação em regime permanente (kV)|||||||
||Extensão da linha (km)|||||||
||Vão médio (m)|||||||
||Cabos Fase|||||||
||Tipo da estrutura predominante, com a indicação das distâncias dos grupamentos das fases ao<br>eixo da torre e as distâncias à torre; a altura média dos cabos fase; a altura dos cabos no meio<br>do vão típico, a distância ao eixo da torre, as configurações de condutores (tipo do condutor,<br>bitola, espaçamento entre subcondutores etc) e cadeias (tipo, n° de isoladores para a cadeia<br>típica etc).|||||||
||**Capacidade de carregamento - Informar capacidade de curta duração (4horas) e de longa**<br>**duração**|||||||
||Norma técnica de referência|||||||
||Capacidade operativa (A) (CPST) – Indicar fatores limitantes para os limites de longa e curta<br>duração.|||||||
||**Condições ambientais de projeto**|||||||
||Temperatura ambiente média (°C)|||||||
||Radiação Solar (W/m2)|||||||

**23 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Velocidade do vento (m/s)<br>**PARÂMETROS ELÉTRICOS**<br>Impedância série da LT, em 60 Hz<br>Resistência de sequência positiva (Ω/km)<br>Reatância de sequência positiva (Ω/km)<br>Capacitância de sequência positiva (nF/km)<br>Resistência de sequência zero (Ω/km)<br>Reatância de sequência zero (Ω/km)<br>Capacitância de sequência zero (nF/km)<br>**Impedância mútua entre trechos de linhas paralelas**<br>Reatância de sequência zero (Ω/km)<br>Distância(s) entre eixos das torres de circuitos paralelos em uma mesma faixa de passagem (m)<br>Comprimento(s) dos trechos de circuitos paralelos (km)<br>**Resistência, reatância e susceptância equivalentes série da linha, com a inclusão da correção**<br>**hiperbólica para seu comprimento, na base de 100 MVA e na tensão nominal do sistema**<br>Resistência (%)<br>Reatância (%)<br>Susceptância (%)||||||

## **A.3 TRANSFORMADOR** 

**IDENTIFICAÇÃO** Subestação Número operacional Fabricante Norma de especificação 

**24 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||Diagrama unifilar da subestação|||||||
||Números das barras que representam a subestação nos dados de fluxo de potência|||||||
||Empresa proprietária|||||||
||**DADOS GERAIS**|||||||
||**Tipo do transformador**|||||||
||Autotransformador, banco monofásico, defasador, conversor etc(1)|||||||
||Data de entrada em operação|||||||
||**Tensões nominais (kV)**|||||||
||Alta tensão|||||||
||Baixa tensão|||||||
||Configuração dos barramentos: barra dupla, disjuntor e meio etc|||||||
||Terciário|||||||
||**Potência nominal (MVA)**|||||||
||**Potências por estágio de resfriamento NBR 5356(2)**|||||||
||Alta tensão (MVA)|||||||
||Baixa tensão (MVA)|||||||
||Terciário (MVA)|||||||
||**Posição do comutador de derivação em carga e dos taps fixos**|||||||
||Mínimo, nominal, máximo e intermediários|||||||
||**Ligação dos enrolamentos (estrela aterrada, estrela isolada, triângulo)**|||||||
||Alta tensão|||||||
||Baixa tensão|||||||
||Terciário|||||||
||**Impedâncias (base e tensão nominal do equipamento)**|||||||
||Alta tensão - Baixa tensão (%)|||||||

**25 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Alta tensão - terciário (%)<br>Baixa tensão - terciário (%)<br>**Limites de carregamento (NBR 5416)**<br>Normal<br>Curta duração<br>Classe térmica<br>Possui unidade de reserva? sim/não(3)||||||

(1) Se defasador, informar limites de defasagem. 

(2) Os estágios de resfriamento poderão ser adequados conforme o caso: ON, AN, AF, etc. Quando aplicável, os 2° e 3° estágios de resfriamento deverão ser informados. 

(3) Se houver unidade de reserva, informar o tempo estimado de substituição. 

## **A.4 REATOR** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação 

Número da barra a que o reator está conectado, nos dados de fluxo de potência 

Número operacional 

Fabricante 

Norma de especificação 

Data de entrada em operação (data prevista, no caso de equipamento futuro) 

## **DADOS GERAIS** 

Tensão nominal do equipamento (kV) 

Potência nominal (Mvar) 

Ligação trifásica do banco (estrela aterrada, estrela com neutro isolado, triângulo etc) 

**26 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Limitações<br>Tipo de aterramento do neutro (solidamente aterrado, com reatância etc)<br>Localização do reator (linha de transmissão, barramento etc)<br>Manobrável por disjuntor? sim / não<br>Possui unidade de reserva? sim / não||||||

## **A.5 CAPACITOR DERIVAÇÃO** 

**IDENTIFICAÇÃO** Subestação Número operacional Identificação da barra nos dados de fluxo de potência Fabricante Norma de especificação **DADOS GERAIS** Tensão nominal do equipamento (kV) Potência nominal (Mvar) Ligação trifásica do banco (estrela, neutro aterrado ou isolado, triângulo etc) 

## **A.6 CAPACITOR SÉRIE** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação Linha de transmissão Nº operacional Identificação das barras nos dados de fluxo de potência Fabricante 

**27 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Norma de especificação<br>**DADOS GERAIS**<br>Tensão nominal do equipamento (kV)<br>Tensão máxima nominal, entra terminais do equipamento (kV - eficaz)<br>Potência nominal (Mvar)<br>Corrente nominal (A)<br>Reatância nominal (Ω)<br>Capacidade de sobrecarga (curva I_x_t)||||||

## **A.7 Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC)** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação Linha de transmissão Nº operacional Fabricante Identificação das barras nos dados de fluxo de potência Norma de especificação **DADOS GERAIS** Tensão nominal do equipamento (kV) Tensão máxima nominal, entre terminais do equipamento (kV - eficaz) Potência nominal (Mvar) Corrente nominal (A - eficaz) Reatância nominal (Ω) Capacidade de sobrecarga (curva I x t) 

**28 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Diagrama de blocos do controle, representado através das funções de transferência, com a<br>respectiva topologia. Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem como as suas faixas<br>de ajuste e uma descrição sucinta dos seus significados.||||||

## **A.8 COMPENSADOR ESTÁTICO** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação 

Nº operacional 

Fabricante Data de entrada em operação Identificação dos barramentos de conexão no fluxo de potência Norma de especificação 

## **DADOS GERAIS** 

Tipo (RCT, CCT, RCT/CCT, Núcleo saturável) Tensão nominal do equipamento (kV) Faixa operativa de tensão (kV) Faixa operativa de potência reativa (Mvar) Corrente nominal (A - eficaz) Reatância nominal (Ω) Capacidade de sobrecarga (curva I _x_ t) Estatismo ( _slope_ ) Tipo de ligação Número de pulsos Transformador elevador? sim/não[(1)] Valores máximos e mínimos de susceptância ou potência reativa para o chaveamento pelo controle dos elementos externos e seus respectivos tempos de operação 

**29 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Diagrama de blocos do controle, representado por meio das funções de transferência, com a<br>respectiva topologia. Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem como as suas faixas<br>de ajuste e uma descrição sucinta dos seus significados.||||||

(1) Caso exista transformador elevador, informar os dados constantes na tabela específica correspondente a esse equipamento. 

## **A.9 COMPENSADOR SÍNCRONO** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação Nº operacional Fabricante Norma de especificação **DADOS GERAIS** 

## **Potência nominal (MVA)** 

Faixa operativa de tensão (kV) (máxima / mínima) Faixa operativa de potência reativa (Mvar) Corrente máxima de estator (A) Corrente de campo nominal (A) Corrente de campo máxima (A) Diagrama em blocos do sistema de excitação (regulador de tensão e excitatriz), com a inclusão dos limitadores existentes, no domínio da frequência, representado através das funções de transferência, com a respectiva topologia. Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem como as suas faixas de ajuste e uma descrição sucinta dos seus significados. Curva de saturação Inércia da máquina (parte girante) - GD[2 ] (t.m[2] ) Constante de inércia – H (MW / MVA) 

**30 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||Velocidade síncrona (rpm)|||||||
||Número de pólos|||||||
||Constante de tempo transitória em vazio de eixo direto – T’do(s)|||||||
||Constante de tempo subtransitória em vazio de eixo direto – T”do(s)|||||||
||Constante de tempo transitória em vazio de eixo em quadratura – T’qo(s)|||||||
||Constante de tempo subtransitória em vazio de eixo quadratura – T''qo(s)|||||||
||Reatância síncrona de eixo direto não saturada – Xd(pu)|||||||
||Reatância transitória de eixo direto não saturada – X’d(pu)|||||||
||Reatância subtransitória de eixo direto não saturada – X’’d(pu)|||||||
||Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada – Xq(pu)|||||||
||Reatância transitória de eixo em quadratura não saturada – X’q(pu)|||||||
||Reatância subtransitória de eixo em quadratura não saturada - X’’q(pu)|||||||
||Reatância de Poitier - Xp(pu)|||||||
||Reatância de dispersão não saturada – XL(pu)|||||||
||Reatância de sequência negativa não saturada – X2(pu)|||||||
||Reatância de sequência zero não saturada – X0(pu)|||||||
||Resistência da armadura em corrente alternada – Ra(pu)|||||||
||Resistência da armadura de sequência negativa – R2(pu)|||||||
||Resistência da armadura de sequência zero – R0(pu)|||||||
||Resistência de aterramento – Rt(Ω)|||||||
||Reatância de aterramento – Xt(Ω)|||||||
||Relação de curto-circuito – RCC|||||||

## **A.10 DISJUNTOR** 

**31 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||**IDENTIFICAÇÃO**|||||||
||Subestação|||||||
||Número operacional|||||||
||Fabricante|||||||
||Tipo|||||||
||Norma de especificação|||||||
||**DADOS GERAIS**|||||||
||Tensão nominal do equipamento (kV)|||||||
||Circuito manobrado (linha, transformador, reator, capacitor, vão de transferência etc)|||||||
||Corrente nominal (A)|||||||
||**Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito**|||||||
||Simétrica (kA - eficaz)|||||||
||Assimétrica (kA - eficaz)|||||||
||**Tempos típicos dos contatos principais**|||||||
||Abertura (ms)|||||||
||Fechamento (ms)|||||||

## **A.11 TRANSFORMADOR DE CORRENTE** 

**IDENTIFICAÇÃO** Subestação Fabricante Tipo Norma de especificação **DADOS GERAIS** 

**32 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**||
||Tensão nominal do equipamento (kV)|||||||
||Circuito (linha, transformador, reator, capacitor, disjuntor, vão de transferência etc)|||||||
||Corrente nominal (A)|||||||
||Constante de tempo da componente contínua da corrente de curto-circuito (ms)|||||||
||Fator térmico nominal|||||||
||Corrente máxima de curto-circuito simétrica (kA - eficaz)|||||||
||Valor máximo da corrente de curto-circuito assimétrica (kA - crista)|||||||

## **A.12 BOBINA DE BLOQUEIO** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação 

Linha de transmissão 

Fabricante 

Tipo 

Normas Técnicas de referência 

## **DADOS GERAIS** 

Tensão nominal do equipamento (kV) 

Corrente nominal (A - eficaz) 

Capacidade de sobrecarga (A - eficaz / Horas) 

Capacidade para correntes de curto-circuito simétricas (kA - eficaz) 

## **A.13 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL** 

## **IDENTIFICAÇÃO** 

Subestação 

Localização: linha de transmissão, barramento etc 

**33 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||Fabricante<br>Tipo<br>Norma de especificação<br>**DADOS GERAIS**<br>Tensão nominal do equipamento (kV - fase-fase, eficaz)||||||

## **A.14 SECCIONADOR** 

**IDENTIFICAÇÃO** Subestação Localização (linha, transformador, reator, capacitor, vão de transferência etc) Número operacional Fabricante Tipo Norma de especificação **DADOS GERAIS** Tensão nominal do equipamento (kV) Corrente nominal (A) **Capacidade para correntes de curto-circuito** Simétrica (kA - eficaz) Assimétrica (kA - crista) 

## **A.15 DADOS DE ELOS DE CORRENTE CONTÍNUA** 

**34 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||**IDENTIFICAÇÃO**|||||||
||Características básicas de elos de corrente contínua|||||||
||Potência nominal (MW)|||||||
||Tipo do elo CCAT|||||||
||Diagramas elétricos dos sistemas CA (retificador e inversor) e do sistema CC|||||||
||Linhas de corrente contínua|||||||
||Tensão nominal (kV)|||||||
||Comprimento (km)|||||||
||Resistências CC (Ω na temperatura ºC)|||||||
||Corrente nominal (A)|||||||
||Sobrecarga máxima (A)|||||||
||Conversores|||||||
||Número de pulsos|||||||
||Número de unidades conversoras|||||||
||Dados do transformador (ou banco) do conversor|||||||
||Tipos de conexão no primário e secundário do transformador (ou banco)|||||||
||Número de enrolamentos por unidade|||||||
||Tensões nominais dos enrolamentos (kV)|||||||
||Capacidades nominais dos enrolamentos (MVA)|||||||
||Derivações (número, passos e enrolamento)|||||||
||Reatância de comutação (% - indicar base em MVA)|||||||
||Diagrama de conexões|||||||
||Reatância dos transformadores (indicar base em MVA)|||||||
||Linhas de eletrodo|||||||
||Comprimento (km)|||||||

**35 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||**IDENTIFICAÇÃO**|||||||
||Resistências CC (Ω)|||||||
||Eletrodo|||||||
||Coordenadas geográficas|||||||
||Latitude<br>Longitude|||||||
||Resistência remota em relação a terra (Ω)|||||||
||Filtros CC|||||||
||Tipo|||||||
||Diagrama esquemático e parâmetros|||||||
||Compensação reativa|||||||
||Filtros CA (Mvar): arranjo físico, diagramas elétricos, características dos elementos C (µF), L<br>(mH) e R (Ω) e localização|||||||
||Banco de capacitores (Mvar)|||||||
||Compensadores síncronos (Mvar – sobrexcitado / subexcitado)|||||||
||Outros|||||||
||Tipo: Máximo capacitivo (Mvar) Máximo Indutivo (Mvar)|||||||
||Reatores de alisamento|||||||
||Indutância (mH)|||||||
||Sistemas de controle|||||||
||Sistemas de controle geral e suplementares (ex: controle suplementar para estabilidade<br>eletromecânica e de tensão da rede elétrica etc)|||||||
||Sistemas de comunicação|||||||
||Sistemas de comunicação entre retificador e inversor|||||||
||Sistemas de proteção|||||||

**36 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||**IDENTIFICAÇÃO**|||||||
||Critérios de sobretensão - Critério de sobretensão em caso de bloqueio – critérios de interação<br>com conversores próximos (transmitâncias críticas)|||||||

**37 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|**01/03/2025**|
||**A.16 CENTRAIS EÓLICAS**<br>**DADOS GERAIS**<br>Subestação coletora<br>Coordenadas geográficas da subestação coletora<br>Subestação da Rede Básica onde se dá a conexão à rede de transmissão ou de distribuição<br>Número de turbina/geradores (por tipo)<br>Potência nominal instalada total (MW) (por tipo)<br>Montante de uso a contratar - MUST (MW)<br>Fator de Capacidade (%)<br>Potência máxima injetável na rede pela central Eólica (MW)<br>**LINHAS DE TRANSMISSÃO**<br>Devem ser informados os dados descritos no item II deste anexo para a(s) linha(s) de<br>transmissão entre a subestação elevadora e a subestação de conexão à rede de transmissão ou<br>de distribuição<br>**TURBINAS**<br>Fabricante / tipo<br>Potência nominal (MW)<br>Controle de potência<br>Tipo (stall ou pitch)<br>Velocidade de resposta (MW/s)<br>Velocidade do vento para entrada em serviço (cut - in) (m/s)<br>e potência gerada correspondente (MW)<br>Velocidade do vento para saída de serviço (cut - out) (m/s)<br>e potência gerada correspondente (MW)||||||

**38 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||Momento de inércia da massa girante (MD2/4) kg.m2|||||||
||Curva CP x Lambda|||||||
||Curva de potência (potência x velocidade do vento)|||||||
||**ACOPLAMENTO TURBINA/GERADOR - CAIXA DE ENGRENAGEM E/OU EIXO**|||||||
||Coeficiente de rigidez do eixo (G/T)<br>PU de conjugado/ rad. elétrico|||||||
||**GERADORES (no caso de gerador síncrono de velocidade variável com conversor)**|||||||
||Fabricante / Tipo|||||||
||Potência nominal (MW)|||||||
||Potência Aparente (MVA)|||||||
||Tensão nominal (para estator e rotor)(1)e limites de variação da tensão terminal (V,%)|||||||
||Corrente nominal (para estator e rotor)(1)(A)|||||||
||Frequência nominal e faixa de frequência (Hz)|||||||
||Número de pólos, indicar se tem 2 números de pólos|||||||
||Velocidade síncrona, para cada número de pólos  (rpm)|||||||
||Velocidade de rotação na potência nominal (faixa) (rpm)|||||||
||Momento de inércia (MD2/4) (kg.m2)|||||||
||Coeficiente de amortecimento PU de conjugado/PU de velocidade|||||||
||Corrente em vazio (A)|||||||
||Corrente de partida (A)|||||||
||Corrente máxima de ligação à rede (A)|||||||
||Potência reativa absorvida em vazio (kvar)|||||||
||Potência reativa absorvida na potência nominal (kvar)|||||||

**39 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/03/2025**||
||**Planejamento da operação elétrica de médio**<br>**prazo**||**3.1**|**Procedimental**|**2025.02**|||
||Fator de potência<br>Carregamento em % da potência ativa nominal (25, 50, 75, 100)|||||||
||Fator de potência, sem compensação (cos)|||||||
||Fator de potência, com compensação (cos)|||||||
||**Resistências e reatâncias do esquema equivalente (em pu)**|||||||
||Rs (pu)|||||||
||Rr (pu)|||||||
||Xs (pu)|||||||
||Xr (pu)|||||||
||Xm (pu)|||||||
||Esquema de partida|||||||
||Rotor do gerador<br>- Tipo (de gaiola, com enrolamento e anéis para controle da corrente)|||||||

(1) aerogeradores duplamente alimentados. 

**40 / 40** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br