Procedimentos de Rede — Indicadores de confiabilidade da Rede Básica
Data de publicação: 2026-05-01



## **Submódulo 9.1** 

## **Indicadores de confiabilidade da Rede Básica** 

## **Indicadores** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2026.04**|**Despacho STD nº 1.238/2026**|**09/04/2026**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||
|**ÍNDICE**||||||

|**1.**|**OBJETIVO.........................................................................................................................................3**|**OBJETIVO.........................................................................................................................................3**|
|---|---|---|
|**2.**|**INDICADORES DE CONFIABILIDADE DA REDE BÁSICA .......................................................................3**||
||2.1.|Controle de Carregamento de Transformadores (CCAT) ..............................................................3|
||2.2.|Controle de Carregamento de Linhas de Transmissão (CCAL) ......................................................4|
||2.3.|Desempenho da Tensão em Regime Permanente (DTRP) ............................................................4|
||2.4.|Robustez da Malha Sistêmica (RMAL)...........................................................................................6|
||2.5.|Robustez da Malha Sistêmica para Contingências Simples (RMCS) ..............................................7|
||2.6.|Robustez da Rede Básica (RRB) .....................................................................................................8|
||2.7.|Robustez da Rede Básica para Contingências Simples (RRBCS) ....................................................8|
||2.8.|Atendimento aos Limites Sistêmicos (ATLS)..................................................................................9|
||2.9.|Carga Interrompida por Perturbação (CIPER)..............................................................................10|
||2.10.|Severidade das Perturbações (SM) .............................................................................................11|
||2.11.|Frequência Equivalente de Interrupção de Carga (FREQ) ...........................................................13|
||2.12.|Duração Equivalente de Interrupção de Carga (DREQ)...............................................................14|
||2.13.|Energia Não Suprida (ENS) ..........................................................................................................15|
||2.14.|Grau de Impacto de Interrupção de Energia (GIE) ......................................................................16|
||2.15.|Controle de Carregamento por Sistemas Especiais de Proteção (COSEP)...................................19|
|**3.**|**REFERÊNCIAS .................................................................................................................................19**||

**2 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  Estabelecer a sistemática para cálculo dos indicadores de confiabilidade da Rede Básica relacionados à segurança elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

## **2. INDICADORES DE CONFIABILIDADE DA REDE BÁSICA** 

## **2.1. Controle de Carregamento de Transformadores (CCAT)** 

## **2.1.1. Objetivo** 

2.1.1.1.  Avaliar a capacidade do sistema de manter os elementos de transformação da Rede Básica dentro de seus valores nominais. 

## **2.1.2. Definição** 

2.1.2.1.  É o percentual de transformadores da Rede Básica que não foram submetidos a carregamentos superiores a seus valores nominais. 

## **2.1.3. Formulação** 

2.1.3.1.  O indicador CCAT é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_SOBRETF = Quantidade de transformadores submetidos à sobrecarga no período. Não são considerados intervalos de tempo de violação com duração inferior a 10 (dez) minutos._ 

_TOTALTF = Quantidade de transformadores do universo estatístico considerado._ 

## **2.1.4. Dados utilizados** 

2.1.4.1.  Dados coletados do sistema de supervisão e controle, posteriormente consistidos pelo ONS. 

## **2.1.5. Agregações** 

2.1.5.1.  Sistêmica: sistema e área de controle. 

- 2.1.5.2.  Espacial: agentes. 

- 2.1.5.3.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.1.6. Divulgação** 

2.1.6.1.  O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS calcula e divulga o indicador CCAT no _site_ do ONS. 

- 2.1.6.2.  A periodicidade de divulgação do CCAT é mensal. 

**3 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

2.1.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.2. Controle de Carregamento de Linhas de Transmissão (CCAL)** 

## **2.2.1. Objetivo** 

2.2.1.1.  Avaliar a capacidade do sistema de manter os elementos de transmissão da Rede Básica dentro de seus valores nominais. 

## **2.2.2. Definição** 

2.2.2.1.  É o percentual de LT da Rede Básica que não foram submetidas a carregamentos superiores a seus valores nominais. 

## **2.2.3. Formulação** 

2.2.3.1.  O indicador CCAL é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_SOBRELT = Quantidade de LT submetidas à sobrecarga no período. Não são considerados intervalos de tempo de violação com duração inferior a 10 (dez) minutos._ 

_TOTALLT = Quantidade de LT do universo estatístico considerado._ 

## **2.2.4. Dados utilizados** 

2.2.4.1.  Dados coletados do sistema de supervisão e controle, posteriormente consistidos pelo ONS. 

## **2.2.5. Agregações** 

2.2.5.1.  Sistêmica: sistema e área de controle. 

2.2.5.2.  Espacial: agentes. 

- 2.2.5.3.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.2.6. Divulgação** 

2.2.6.1.  O ONS calcula e divulga o indicador CCAL no site do ONS. 

2.2.6.2.  A periodicidade de divulgação do CCAL é mensal. 

2.2.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.3. Desempenho da Tensão em Regime Permanente (DTRP)** 

## **2.3.1. Objetivo** 

**4 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

2.3.1.1.  Avaliar a qualidade da operação na coordenação dos recursos do SIN para a segurança do sistema e dos equipamentos pelo percentual de tempo em que a tensão das barras da Rede Básica permaneceu dentro dos limites operativos estabelecidos nos documentos normativos da operação. 

## **2.3.2. Definição** 

2.3.2.1.  É o percentual de tempo em que a tensão permaneceu dentro dos limites operativos estabelecidos nos documentos normativos da operação. 

## **2.3.3. Formulação** 

2.3.3.1.  O indicador DTRP é calculado pela seguinte relação: 

( 3 ) 

Onde: 

_Nm = Número de minutos no mês em que a tensão da barra ficou fora limites operativos definidos em instruções de operação._ 

_Minutosmês = Número de minutos no mês_ 

Critérios de apuração: 

i - Não são considerados intervalos de tempo de violação com duração menor que 10 (dez) minutos; 

ii. Não são considerados os períodos em que a tensão permaneceu fora dos limites operativos em decorrência de distúrbios; 

iii. Nas transições de período de carga, são considerados como limites de faixa o maior limite máximo e o menor limite mínimo das faixas dos dois períodos de carga, considerando 15 minutos antes e 15 minutos depois do horário de transição. Este critério é adotado para permitir a adequação das tensões durante as transições de período de carga pelas equipes de tempo real; 

iv. A banda morta das medidas é de 1 kV. Este critério é adotado para acomodar variações marginais da tensão em torno do limite da faixa, considerando a precisão da medição, arredondamentos da medida e critérios de alarme no sistema de supervisão e controle; 

v. Não são considerados os períodos em que a tensão permaneceu fora dos limites operativos em decorrência de solicitação do agente. 

## **2.3.4. Dados utilizados** 

2.3.4.1.  Dados coletados do sistema de supervisão e controle, posteriormente consistidos pelo ONS. 

## **2.3.5. Agregações** 

2.3.5.1.  Espacial: por barra. 

2.3.5.2.  Temporal: mensal. 

## **2.3.6. Divulgação** 

**5 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

- 2.3.6.1.  O ONS calcula e divulga o indicador DTRP no site do ONS 

- 2.3.6.2.  A periodicidade de divulgação do DTRP é mensal. 

## **2.4. Robustez da Malha Sistêmica (RMAL)** 

## **2.4.1. Objetivo** 

2.4.1.1.  Avaliar a capacidade da malha sistêmica de suportar contingências sem interrupção de fornecimento aos consumidores, com exclusão das que envolveram cargas com suprimento radial. 

## **2.4.2. Definição** 

2.4.2.1.  É a relação entre o número de perturbações sem corte de carga e o número total de perturbações verificadas na malha sistêmica, para um período considerado. 

2.4.2.2.  Define-se como malha sistêmica a Rede Básica, com exceção das linhas de transmissão (LT) e transformadores que se configuram como única fonte de suprimento de determinadas cargas – radiais ou derivações. 

## **2.4.3. Formulação** 

2.4.3.1.  O indicador RMAL é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_NsccMAL = Número de perturbações sem corte de carga na malha sistêmica._ 

- _NtMAL = Número total de perturbações na malha sistêmica._ 

## **2.4.4. Dados utilizados** 

2.4.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do RMAL está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.4.5. Agregações** 

2.4.5.1.  Sistêmica: sistema e subsistema. 

2.4.5.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.4.6. Divulgação** 

2.4.6.1.  O ONS calcula o indicador RMAL, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

2.4.6.2.  A periodicidade de divulgação do RMAL, no site do ONS, é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

**6 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

2.4.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.5. Robustez da Malha Sistêmica para Contingências Simples (RMCS)** 

## **2.5.1. Objetivo** 

2.5.1.1.  Avaliar a capacidade da malha sistêmica de suportar contingências simples sem interrupção de fornecimento aos consumidores, com exclusão daquelas que envolveram cargas com suprimento radial. 

## **2.5.2. Definição** 

2.5.2.1.  É a relação percentual entre o número de perturbações ocasionadas por contingência simples sem corte de carga e o número total de perturbações ocasionadas por contingência simples verificadas na malha sistêmica, conforme item 2.4.2.1. , para um período considerado. 

## **2.5.3. Formulação** 

2.5.3.1.  O indicador RMCS é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_NsccMCS = Número de perturbações para contingência simples na malha sistêmica sem corte de carga._ 

_NtMCS = Número total de perturbações para contingência simples na malha sistêmica._ 

## **2.5.4. Dados utilizados** 

2.5.4.1.  A sistemática para coleta, classificação e consistência dos dados utilizados para o cálculo do RMCS está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.5.5. Agregações** 

2.5.5.1.  Sistêmica: sistema e subsistema. 

2.5.5.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.5.6. Divulgação** 

2.5.6.1.  O ONS calcula o indicador RMCS, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.5.6.2.  A periodicidade de divulgação do RMCS no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.5.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

**7 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## **2.6. Robustez da Rede Básica (RRB)** 

## **2.6.1. Objetivo** 

2.6.1.1.  Avaliar a capacidade da Rede Básica de suportar contingências sem interrupção de carga. 

## **2.6.2. Definição** 

2.6.2.1.  É a relação percentual entre o número de perturbações sem corte de carga e o número total de perturbações verificadas na Rede Básica, para um período considerado. 

## **2.6.3. Formulação** 

2.6.3.1.  O indicador RRB é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_NsccRB = Número de perturbações sem corte de carga na Rede Básica._ 

_NtRB = Número total de perturbações na Rede Básica._ 

## **2.6.4. Dados utilizados** 

2.6.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do RRB está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.6.5. Agregações** 

2.6.5.1.  Sistêmica: sistema e subsistema. 

2.6.5.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.6.6. Divulgação** 

2.6.6.1.  O ONS calcula o indicador RRB, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.6.6.2.  A periodicidade de divulgação do RRB no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.6.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.7. Robustez da Rede Básica para Contingências Simples (RRBCS)** 

## **2.7.1. Objetivo** 

2.7.1.1.  Avaliar a capacidade da Rede Básica de suportar contingências simples sem interrupção de carga. 

## **2.7.2. Definição** 

**8 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

2.7.2.1.  É a relação percentual entre o número de perturbações ocasionadas por contingência simples sem corte de carga e o número total de perturbações ocasionadas por contingência simples verificadas na Rede Básica, para um período considerado. 

## **2.7.3. Formulação** 

2.7.3.1.  O indicador RRBCS é calculado pela seguinte relação: 

_Nscc_ ( 7 ) _RRBCS_  _RBCS_ .100 [%] _Nt RBCS_ 

Onde: 

_NsccRBCS = Número de perturbações para contingência simples na Rede Básica sem corte de carga._ 

_NtRBCS = Número total de perturbações para contingência simples na Rede Básica._ 

## **2.7.4. Dados utilizados** 

2.7.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do RRBCS está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.7.5. Agregações** 

2.7.5.1.  Sistêmica: sistema e subsistema. 

2.7.5.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.7.6. Divulgação** 

2.7.6.1.  O ONS calcula o indicador RRBCS, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.7.6.2.  A periodicidade de divulgação do RRBCS no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.7.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.8. Atendimento aos Limites Sistêmicos (ATLS)** 

## **2.8.1. Objetivo** 

2.8.1.1.  Avaliar a segurança do sistema de acordo com o tempo em que os principais fluxos sistêmicos se mantiveram dentro das faixas recomendadas pelos estudos elétricos específicos. 

## **2.8.2. Definição** 

2.8.2.1.  É o percentual de tempo em que os fluxos, definidos nos documentos normativos da operação e selecionados como relevantes para avaliação da segurança elétrica, operaram dentro das faixas de segurança recomendadas pelos estudos elétricos específicos. 

**9 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## **2.8.3. Formulação** 

## 2.8.3.1.  O indicador ATLS é calculado pela seguinte relação: 

## [%] 

( 8 ) 

Onde: 

- _A = Somatório dos tempos de violação das faixas de segurança recomendadas pelos estudos elétricos específicos no período da agregação considerada. Não são considerados intervalos de tempo de violação com duração inferior a 10 (dez) minutos._ 

- _B = Período total de observação da agregação considerada. É considerado, no cálculo do indicador, uma banda morta de 50 MW ou 5% do limite da faixa, o que for maior._ 

## **2.8.4. Dados utilizados** 

2.8.4.1.  Dados coletados do sistema de supervisão e controle, posteriormente consistidos pelo ONS. 

## **2.8.5. Agregações** 

2.8.5.1.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.8.6. Divulgação** 

2.8.6.1.  O ONS calcula o indicador ATLS e o divulga no site do ONS. 

2.8.6.2.  A periodicidade de divulgação do ATLS é mensal. 

2.8.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.9. Carga Interrompida por Perturbação (CIPER)** 

## **2.9.1. Objetivo** 

2.9.1.1.  Quantificar a redução percentual do atendimento à carga, quando uma perturbação envolver a Rede Básica ou a atuação de Sistemas Especiais de Proteção (SEP). 

## **2.9.2. Definição** 

2.9.2.1.  É a relação percentual entre a carga de demanda interrompida numa perturbação que envolva desligamentos de equipamentos da Rede Básica ou atuação de SEP e a carga de demanda média suprida ao agente, estado, região ou sistema, na hora anterior à perturbação. 

## **2.9.3. Formulação** 

2.9.3.1.  O indicador CIPER é calculado pela seguinte relação: 

**10 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||
|[%]<br>( 9 )<br><br>_CI_<br>_S_<br>_MW_<br>_CIPER_<br>_.100_<br>_P_||||||

Onde: 

_MWCI = Carga de demanda interrompida no instante do início da perturbação [MW]. PS = Carga de demanda média suprida ao agente, estado, região ou sistema, na hora anterior à perturbação [MW]._ 

## **2.9.4. Dados utilizados** 

2.9.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do CIPER está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.9.5. Agregações** 

2.9.5.1.  Espacial: agente. 

2.9.5.2.  Sistêmica: estado, subsistema e sistema. 

2.9.5.3.  Temporal: mensal e anual. 

- 2.9.5.4.  Os resultados para cada agregação são apresentados por faixas, conforme a Tabela 1. 

**Tabela 1 – Agregações relativas ao indicador CIPER** 

|**Carga Interrompida(%)**|**Número de perturbações**|
|---|---|
|0 – 20||
|20 – 40||
|40 – 60||
|60 – 80||
|80 – 100||
|TOTAL||

## **2.9.6. Divulgação** 

2.9.6.1.  O ONS calcula o indicador CIPER, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.9.6.2.  A periodicidade de divulgação do CIPER no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.9.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.10. Severidade das Perturbações (SM)** 

## **2.10.1. Objetivo** 

2.10.1.1.  Mensurar a severidade das perturbações que tiveram envolvimento da Rede Básica ou atuação de SEP. 

## **2.10.2. Definição** 

**11 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

- 2.10.2.1.  O indicador SM (Sistema-Minuto) é definido como a relação entre: 

   - (a) a carga de demanda interrompida numa dada perturbação que envolva desligamentos de equipamentos da Rede Básica ou atuação de SEP; e 

   - (b) a carga de demanda máxima da hora anterior à perturbação, conforme a agregação considerada. 

## **2.10.3. Formulação** 

- 2.10.3.1.  O indicador SM é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

- _MWCI = Carga de demanda interrompida no instante do início da perturbação [MW]._ 

- _TMI = Tempo médio de interrupção das cargas, estimado a partir do gráfico de carga [min]._ 

- _DMAX = Carga de demanda máxima da hora anterior à perturbação [MW]._ 

## **2.10.4. Dados utilizados** 

2.10.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do SM está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.10.5. Agregações** 

- 2.10.5.1.  Espacial: agente. 

- 2.10.5.2.  Sistêmica: estado, subsistema e sistema. 

- 2.10.5.3.  Temporal: mensal e anual. 

- 2.10.5.4.  Esses resultados são apresentados por faixas, conforme a Tabela 2. 

**Tabela 2 – Agregações relativas ao indicador SM.** 

**SM Número de perturbações** 

**12 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||
|SM < 1<br>1<SM < 10<br>10<SM < 100<br>100<SM < 1000<br>SM>1000<br>TOTAL||||||

## **2.10.6. Divulgação** 

2.10.6.1.  O ONS calcula o indicador SM, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.10.6.2.  A periodicidade de divulgação do SM no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.10.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.11. Frequência Equivalente de Interrupção de Carga (FREQ)** 

## **2.11.1. Objetivo** 

2.11.1.1.  Quantificar o número equivalente de vezes em que houve perda plena do atendimento com desligamentos de equipamentos da Rede Básica ou com atuação de SEP, para avaliar a capacidade do sistema de manter a confiabilidade de atendimento. 

## **2.11.2. Definição** 

2.11.2.1.  É o número de vezes, no período observado, em que houve interrupção equivalente ao total do atendimento às cargas da área em análise. 

## **2.11.3. Formulação** 

2.11.3.1.  O indicador FREQ é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_Pmax = Carga de demanda máxima verificada no período [MW]._ 

_Pint = Carga de demanda interrompida no evento i [MW]._ 

_i = Evento de ordem i, para i = 1, 2, ..., n._ 

## **2.11.4. Dados utilizados** 

2.11.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do FREQ está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

**13 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## **2.11.5. Agregações** 

2.11.5.1.  Espacial: agente. 

- 2.11.5.2.  Sistêmica: estado, subsistema e sistema. 

- 2.11.5.3.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.11.6. Divulgação** 

2.11.6.1.  O ONS calcula o indicador FREQ, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.11.6.2.  A periodicidade de divulgação do FREQ no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.11.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.12. Duração Equivalente de Interrupção de Carga (DREQ)** 

## **2.12.1. Objetivo** 

2.12.1.1.  Quantificar a duração equivalente à perda total do atendimento, conforme a agregação considerada, com desligamentos de equipamentos da Rede Básica ou atuação de SEP, para que se possa avaliar a capacidade do sistema de manter a confiabilidade de atendimento, a flexibilidade operacional do sistema e a habilidade das equipes de operação em recompor o sistema. 

## **2.12.2. Definição** 

2.12.2.1.  É a duração equivalente à perda total do atendimento às cargas da área em análise, no período observado. 

## **2.12.3. Formulação** 

2.12.3.1.  O indicador DREQ é calculado pela seguinte relação: 

Onde: 

_Pmax = Carga de demanda máxima verificada no período [MW]._ 

- _Pint = Carga de demanda interrompida no evento i [MW]._ 

- _Tint = Tempo de interrupção do evento i [min]._ 

_i = Evento de ordem i, para i = 1, 2, ..., n._ 

## **2.12.4. Dados utilizados** 

2.12.4.1.  A sistemática para coleta, classificação e consistência dos dados utilizados para o cálculo do DREQ está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

**14 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## **2.12.5. Agregações** 

2.12.5.1.  Espacial: agente. 

- 2.12.5.2.  Sistêmica: estado, subsistema e sistema. 

- 2.12.5.3.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.12.6. Divulgação** 

2.12.6.1.  O ONS calcula o indicador DREQ, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.12.6.2.  A periodicidade de divulgação do DREQ no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.12.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.13. Energia Não Suprida (ENS)** 

## **2.13.1. Objetivo** 

2.13.1.1.  Quantificar o grau de continuidade no suprimento de energia aos consumidores. 

## **2.13.2. Definição** 

2.13.2.1.  É a relação percentual entre a energia não suprida, face à interrupção do fornecimento de energia causado por perturbações que afetaram a Rede Básica, e a energia total que seria suprida na ausência das interrupções. 

## **2.13.3. Formulação** 

2.13.3.1.  O indicador ENS é calculado pela seguinte relação: 

**----- Start of picture text -----**<br>
n ( 13 )<br>(Pint  Tint)i<br>ENS  i1 100  [%]<br>E<br>T<br>**----- End of picture text -----**<br>

Onde: 

_Pint = Carga de demanda interrompida no evento i [MW]._ 

- _Tint = Tempo de interrupção do evento i [hora]._ 

- _ET = Energia total que seria suprida na ausência da interrupção causada pelo evento i [MWh]._ 

_i = Evento de ordem i, para i = 1, 2, ..., n._ 

## **2.13.4. Dados utilizados** 

2.13.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do ENS está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

**15 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## **2.13.5. Agregações** 

2.13.5.1.  Sistêmica: sistema e subsistema. 

- 2.13.5.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.13.6. Divulgação** 

2.13.6.1.  O ONS calcula o indicador ENS, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística das Perturbações Ocorridas na Rede Básica do SIN, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.13.6.2.  A periodicidade de divulgação do ENS no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.13.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.14. Grau de Impacto de Interrupção de Energia (GIE)** 

## **2.14.1. Objetivo** 

2.14.1.1.  Este indicador visa classificar eventos que resultem na interrupção de suprimento de energia elétrica, permitindo a caracterização adequada da gravidade desses eventos, sob a visão do SIN e dos estados que sofreram a interrupção. 

## **2.14.2. Definição** 

2.14.2.1.  É o somatório de cinco fatores (total de carga interrompida, tempo de interrupção, horário do evento, abrangência, população afetada) pontuados de 0,25 a 2,0 cujo resultado é classificado de acordo com as Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6 deste submódulo. 

## **2.14.3. Formulação** 

- 2.14.3.1.  O indicador GIE é calculado pelo seguinte somatório: 

Onde: 

_Pontuação = Pontuação atribuída a um determinado fator considerado na matriz de cálculo._ 

_Fatori = Fator de ordem i, para i = 1, 2, ..., n_ 

2.14.3.1.1.  Os 5 (cinco) fatores considerados para pontuação são os seguintes: 

- (a) percentual Carga Interrompida (MW) da Macro-Região (S/SE/CO ou N/NE); 

- (b) tempo médio de interrupção (minutos); 

- (c) período do dia (detalhado na matriz de cálculo); 

- (d) abrangência, em percentual, do impacto na Macro-Região; e 

- (e) percentual da população atingida na Macro-Região. 

**16 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

## 2.14.3.2.  Visão SIN 

- (a) A matriz para o cálculo do GIE, para a visão SIN, está apresentada na Tabela 3. 

- (b) Quando a interrupção de energia envolver duas macro-regiões, será feita a avaliação para ambas e adotada a classificação mais severa. 

- (c) Após o cálculo do GIE, obtêm-se a classificação da gravidade da perturbação de acordo com a Tabela 4. 

## 2.14.3.3.  Visão Estado 

- (a) A matriz para o cálculo do GIE, para a visão Estado, está apresentada na Tabela 5. 

- (b) Após o cálculo do GIE, obtêm-se a classificação da gravidade da perturbação de acordo com a Tabela 6. 

**Tabela 3 – Matriz de cálculo para o GIE- Visão SIN** 

**Tabela 4 – Classificação da gravidade - Visão SIN** 

**Tabela 5 – Matriz de cálculo para o GIE- Visão Estado** 

**17 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||
|||||||

**Tabela 6 – Classificação da gravidade - Visão Estado** 

2.14.3.4.  Para as interrupções que envolvam capital ou polo industrial, é calculado o percentual da área atingida e considerado, para efeito de pontuação, o maior valor encontrado entre os dois valores. Este critério é válido para o cálculo do GIE para as duas visões (SIN e Estado). 

## **2.14.4. Agregações** 

2.14.4.1.  Sistêmica: sistema e estado. 

2.14.4.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.14.5. Divulgação** 

2.14.5.1.  O ONS calcula o indicador GIE e divulga-o no Boletim de Interrupção de Suprimento de Energia Elétrica no SIN (BISE), conforme Submódulo 6.1 – Elaboração dos informes e boletins da Operação. 

2.14.5.2.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **2.15. Controle de Carregamento por Sistemas Especiais de Proteção (COSEP)** 

## **2.15.1. Objetivo** 

2.15.1.1.  Quantificar a relação dos equipamentos que possuem controle de carregamento realizado por SEP. 

## **2.15.2. Definição** 

**18 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Indicadores de confiabilidade da Rede Básica**<br>**9.1**<br>**Indicadores**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|**Procedimentos de Rede - Módulo 9 – Indicadores**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/05/2026**|
|||**9.1**|**Indicadores**|**2026.04**||

2.15.2.1.  É a relação percentual entre o número de equipamentos que possuem controle de carregamento por SEP e o número total de equipamentos existentes. 

## **2.15.3. Formulação** 

2.15.3.1.  O indicador COSEP é calculado pela seguinte relação: 

_N EQUIP_  SEP_ ( 15 ) _COSEP_  .100 [%] _N EQUIP_ 

Onde: 

_NEQUIP_SEP = Número total de equipamentos com controle de carregamento por SEP. NEQUIP = Número total de equipamentos._ 

## **2.15.4. Dados utilizados** 

2.15.4.1.  A sistemática para coleta, consistência e classificação dos dados utilizados para o cálculo do COSEP está descrita em rotina operacional específica no Submódulo 5.13. 

## **2.15.5. Agregações** 

- 2.15.5.1.  Espacial: tipo de equipamento, região e sistema. 

2.15.5.2.  Temporal: mensal e anual. 

## **2.15.6. Divulgação** 

2.15.6.1.  O ONS calcula o indicador COSEP, divulga-o no site do ONS e encaminha-o, por meio do Relatório de Análise Estatística do Desempenho de Sistemas Especiais de Proteção, aos agentes de operação e à ANEEL. 

2.15.6.2.  A periodicidade de divulgação do COSEP no site do ONS é mensal e o encaminhamento do relatório é anual. 

2.15.6.3.  O ONS fornece aos agentes de operação, mediante consulta, os valores dos indicadores calculados para os equipamentos e barramentos sob sua responsabilidade. 

## **3. REFERÊNCIAS** 

3.1.  Não há referências neste documento. 

**19 / 19** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br