Procedimentos de Rede — Verificação da conformidade das instalações de transmissão aos requisitos
Data de publicação: 2024-08-01



## **Submódulo 7.3** 

# **Verificação da conformidade das instalações de transmissão aos requisitos** 

## **Procedimental** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2024.04**|**Despacho ANEEL nº 1.318/2024**|**25/04/2024**|

|**Nome**<br>**Verificação da conformidade das**<br>**instalações de transmissão aos requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|
||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**||
||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**||

## **ÍNDICE** 

|**1.**|**VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO AOS REQUISITOS.............3**|
|---|---|
||1.1.<br>Proposição de requisitos técnicos para as instalações de transmissão ........................................3|
||1.2.<br>Análise da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão ...............................3|
||1.3.<br>Análise da conformidade das características como efetivamente implantadas das instalações|
||de transmissão ..............................................................................................................................4|
|**2.**|**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO À ANEEL DOS DADOS TÉCNICOS QUE**|
||**COMPÕEM A BDIT ...........................................................................................................................5**|
|**3.**|**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................5**|
|**4.**|**ANEXOS ...........................................................................................................................................5**|
|**ANEXO A ...................................................................................................................................................6**||

**2 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Nome**<br>**Verificação da conformidade das**<br>**instalações de transmissão aos requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|
||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**||
||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**||

## **1. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO AOS REQUISITOS** 

## **1.1. Proposição de requisitos técnicos para as instalações de transmissão** 

1.1.1.  O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS encaminha à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL a Proposição de Requisitos para os Instrumentos Técnicos, visando assegurar que as instalações a serem licitadas ou autorizadas pela ANEEL estejam em conformidade com os relatórios do Planejamento Setorial e com os Procedimentos de Rede. 

1.1.2.  Os relatórios do Planejamento Setorial que subsidiam o processo de verificação da conformidade das instalações de transmissão são os Relatórios R1 [1]  , R2 [2]   e R3 [3]  , emitidos pelo Ministério de Minas e Energia – MME e a Empresa de Pesquisa Energética – EPE e o Relatório R4 [4]  , emitido pelo agente a ser conectado pelas instalações de transmissão a serem integradas ao SIN. 

## **1.2. Análise da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão** 

1.2.1.  O agente responsável elabora o projeto básico das instalações. 

1.2.1.1.  O ONS disponibiliza documento orientativo [5]   para consulta em seu _site_ , com o intuito de apoiar a elaboração do projeto básico. 

1.2.2.  O agente responsável encaminha ao ONS e à ANEEL o projeto básico do empreendimento de transmissão e somente ao ONS as informações relacionadas no Anexo A deste submódulo. 

1.2.2.1.  No caso de solicitação de excepcionalidade para os requisitos de serviços auxiliares em corrente alternada, o agente responsável envia a proposta alternativa ao ONS para avaliação e aprovação, conforme o Submódulo 2.6 – Requisitos mínimos para subestações e seus equipamentos. 

1.2.3.  O ONS analisa o projeto básico no sentido de assegurar que as instalações estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento técnico dos processos de licitação ou autorização e nos requisitos técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 

1.2.3.1.  O ONS fornece anualmente registro à ANEEL dos casos excepcionais aprovados para os requisitos de serviços auxiliares em corrente alternada, contendo a descrição sucinta, justificativas do agente, análise técnica, conclusões e providências tomadas. 

1.2.3.2.  A análise da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão tem seu escopo definido em [5] e abrange todas as instalações de transmissão licitadas e autorizadas. 

1.2.3.2.1.  Conforme orientação contida em [5]   e por motivação técnica, o ONS pode dispensar a análise de conformidade do projeto básico das instalações de transmissão autorizadas. 

1.2.4.  O ONS encaminha ao agente responsável e à ANEEL o Parecer Técnico de Análise da Conformidade do Projeto Básico do empreendimento e o agente devolve ao ONS o projeto com as adequações necessárias, quando for o caso. Esse processo iterativo junto ao agente é repetido até que as não conformidades verificadas sejam solucionadas. 

1.2.4.1.  Quando oportuno, o ONS pode enviar as análises de forma fracionada para agilizar a comunicação entre o agente responsável e o operador. 

1.2.4.2.  Quando solicitado pela ANEEL ou pelo ONS, os agentes devem comprovar o atendimento das características técnicas avaliadas por meio de ensaios, testes, estudos especiais ou documentos de fornecedores dos equipamentos ou instalações. 

**3 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Nome**<br>**Verificação da conformidade das**<br>**instalações de transmissão aos requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|
||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**||
||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**||

1.2.4.3.  Após a etapa de detalhamento e antes da entrada em operação, o agente responsável comprova, por meio de testes/medições, o atendimento aos requisitos de perdas estabelecidos no anexo técnico, que foram estimadas na etapa de concepção. Comprova também, por meio de testes/medições, o atendimento às premissas e tolerâncias assumidas na concepção do projeto para a fabricação dos equipamentos. 

1.2.5.  Concluída a análise da conformidade do projeto básico, isento de não conformidades, o ONS emite o Certificado de Conformidade do Projeto Básico (CCPB), com os resultados de sua análise, e o encaminha ao agente responsável e à ANEEL, em conjunto com o Parecer Técnico de Análise da Conformidade do Projeto Básico completo. 

1.2.5.1.  O ONS pode emitir documento atestando conformidade do projeto básico para parte do empreendimento quando o projeto básico dessa parte estiver concluído sem pendências e esse projeto não depender da análise e conclusão do projeto básico de nenhuma outra parte do empreendimento, observando o Contrato de Concessão para empreendimentos licitados. 

1.2.6.  A emissão do CCPB ou documento técnico equivalente emitido pelo ONS para este fim ou documento que ateste conformidade do projeto básico para parte do empreendimento é condição necessária para que o agente solicite ao ONS o início dos estudos pré-operacionais, conforme estabelecido no Submódulo 7.4 – Estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação. 

1.2.7.  A aprovação da conformidade do projeto básico pela ANEEL não exime a transmissora de total responsabilidade pela observância das características técnicas constantes na licitação ou autorização do empreendimento. 

## **1.3. Análise da conformidade das características como efetivamente implantadas das instalações de transmissão** 

1.3.1.  O agente de transmissão encaminha ao ONS, por meio de sistema computacional do ONS, os dados referentes às características como efetivamente implantadas das instalações de transmissão estabelecidos no Anexo A deste submódulo. 

1.3.2.  O ONS analisa as informações fornecidas no sentido de verificar se estão em conformidade com o projeto básico, quando houver, e com os requisitos estabelecidos no instrumento técnico dos processos de licitação ou autorização e nos requisitos técnicos estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 

1.3.2.1.  Caso persistam dúvidas sobre as características técnicas de equipamentos ou instalações no que diz respeito ao atendimento dos requisitos estabelecidos no instrumento técnico ou nos Procedimentos de Rede, o agente responsável deve comprovar esse atendimento por meio de ensaios, testes, estudos especiais ou documentos dos fornecedores de equipamentos ou instalações, os quais devem ser definidos em conjunto com o ONS. 

1.3.2.2.  A análise da conformidade das características como efetivamente implantadas das instalações de transmissão tem seu escopo definido em [6]   e abrange todas as instalações de transmissão licitadas e autorizadas. 

1.3.2.2.1.  Conforme orientação contida em [6]   e por motivação técnica, o ONS pode dispensar a análise da conformidade das características como efetivamente implantadas das instalações de transmissão autorizadas. 

1.3.3.  Para cada empreendimento cadastrado no sistema computacional, o ONS informa ao agente o resultado da análise das características como efetivamente implantadas das instalações de transmissão. 

1.3.4.  Concluída a análise da conformidade das características como efetivamente implantadas, isento de não conformidades, o ONS emite o Parecer Técnico de Análise da Conformidade das Instalações de 

**4 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Nome**<br>**Verificação da conformidade das**<br>**instalações de transmissão aos requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**||
|---|---|---|---|---|---|
||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**||
||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**||

Transmissão como Efetivamente Implantadas, por meio de sistema computacional do ONS, com os resultados de sua análise e o encaminha ao agente e à ANEEL. 

## **2. FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO À ANEEL DOS DADOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM A BDIT** 

2.1.  O agente de transmissão encaminha, por meio de sistema específico, os dados técnicos das instalações sob sua concessão para composição da Base de Dados das Instalações de Transmissão (BDIT), conforme o Anexo A deste submódulo. 

2.2.  A cada ano, o agente de transmissão atualiza, por meio de sistema específico, os dados técnicos das instalações sob sua concessão, estabelecidos no Anexo A deste submódulo, relativos à condição das instalações sob sua concessão em 31 de dezembro do ano anterior. 

2.3.  Os dados técnicos que alimentam processos do ONS são enviados nos prazos estabelecidos para os respectivos processos. 

2.4.  O ONS valida os dados fornecidos pelo agente de transmissão, por meio de sistema específico, de forma a evitar o carregamento de dados que não atendam a parâmetros lógicos mínimos de consistência. 

2.5.  O agente de transmissão efetua a correção e atualização imediata, por meio de sistema específico, dos dados técnicos das instalações sob sua concessão, estabelecidos no Anexo A deste submódulo, que estiverem incorretos ou inconsistentes. 

- 2.6.  O ONS fornece à ANEEL os dados técnicos da BDIT encaminhados pelos agentes de transmissão. 

## **3. REFERÊNCIAS** 

- [1]  MME/EPE, “Relatório de Viabilidade Técnico-Econômica”, Relatório R1. 

- [2]  MME/EPE, “Relatório de Detalhamento da Alternativa de Referência”, Relatório R2. 

- [3]  MME/EPE, “Relatório de Caracterização e Análise Socio-ambiental”, Relatório R3. 

- [4]  Agente, “Relatório de Caracterização da Rede Existente”, Relatório R4. 

- [5]  ONS, “Diretrizes para a Elaboração de Projetos Básicos para Empreendimentos de Transmissão”. 

- [6]  ONS, “Diretrizes para fornecimento das características das instalações como efetivamente implantadas”. 

## **4. ANEXOS** 

Anexo A – Informações geográficas e características do projeto básico e como efetivamente implantadas das instalações de transmissão 

**5 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**<br>**7.3**<br>**Procedimental**<br>**2024.04**<br>**01/08/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**|

## **ANEXO A** 

## **INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARACTERÍSTICAS DO PROJETO BÁSICO E COMO EFETIVAMENTE IMPLANTADAS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO** 

## **A.1.  OBJETIVO** 

**A.1.1.** Este anexo apresenta as especificações técnicas do formato dos arquivos digitais da BDIT, indica padrões e métodos de aquisição de dados geográficos e apresenta as informações dos equipamentos a serem fornecidas ao ONS pelos agentes no processo de análise da conformidade do projeto básico e análise da conformidade das características “como efetivamente implantadas”. 

**A.1.2.** As duas últimas colunas das tabelas apresentadas nas seções A.2.4.  e A.3.2.  identificam se a informação é requisitada no processo de análise do projeto básico ou de “como efetivamente implantadas”. 

## **A.2.  DADOS GEOGRÁFICOS DA BDIT** 

## **A.2.1.  Classificação** 

A.2.1.1. As entidades geográficas da BDIT são classificadas conforme tabela a seguir: 

**Tabela 1 – Classificação das entidades geográficas da BDIT** 

|**Nome**|**Subdivisão**|**Sigla**|**Feição**|**Descrição**|
|---|---|---|---|---|
|Subestação|Subestação|SUB|Polígono|Representa a localização e a área de<br>ocupação da subestação.|
|Linha de Transmissão|Torre<br>ou<br>Ponto<br>de<br>Referência|TLT|Ponto|Representa a localização das torres ou<br>pontos de referência.|
||Vão|VLT|Segmentos<br>de reta|Representa a localização e a extensão<br>dos vãos da LT.|

## **A.2.2.  Especificação dos dados e forma de envio** 

A.2.2.1.  Todos os dados cartográficos deverão ser fornecidos no Sistema de Coordenadas Geodésicas (Latitude/Longitude em graus decimais) e Sistema de Referência SIRGAS2000. 

A.2.2.2.  A altimetria deverá ser fornecida pela Altitude Normal (H) dos pontos coletados. No caso de utilização de tecnologia que forneça a altura geométrica (h), é indicado o uso de interpolador, em sua versão mais atual, disponibilizado gratuitamente pelo IBGE para obtenção da Altitude Normal (H). 

A.2.2.3.  Os pontos coletados em campo devem ser obtidos com precisão planimétrica melhor ou igual a 1 metro. A precisão altimétrica é de até três vezes a precisão planimétrica. 

A.2.2.4.  Para os carregamentos realizados até 31 de dezembro de 2023, serão aceitos dados cartográficos com precisão planimétrica melhor ou igual a 5 metros e altimétrica melhor ou igual a 10 metros, desde que não se refiram a dados dos seguintes tipos de instalação: 

**6 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**<br>**7.3**<br>**Procedimental**<br>**2024.04**<br>**01/08/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**|

- (a) trechos de LT cuja largura da faixa de servidão seja menor ou igual a 15 metros; 

- (b) trechos de LT subterrâneas; e 

- (c) trechos de LT dispostos em troncos de circuito duplo. 

A.2.2.5. As instruções para o fornecimento dos dados geográficos, as características dos arquivos, o modelo das entidades geográficas e do relatório técnico referente ao levantamento desses dados são disponibilizadas no Validador Geográfico BDIT – Manual do Componente de Validação do ONS. 

## **A.2.3.  Conectividade** 

A.2.3.1.  Os pontos de conectividade são os pontos de conexão elétrica entre os ativos. Assim, estes pontos estão relacionados aos barramentos das subestações e às torres e/ou pontos de referência das linhas de transmissão. A identificação dos pontos de conectividade será realizada, conforme consta na tabela a seguir: 

**Tabela 2 - Identificação dos pontos de conectividade** 

|**Tipo de Ponto**<br>Torre<br>Ponto de<br>Referência<br>Barramento|**Codificação**|**Descrição**|
|---|---|---|
||IdBDIT|Identificador único da torre na BDIT.|
||IdBDIT|Identificador único do ponto de referência na BDIT.|
||IdBDIT|Identificador único do barramento na BDIT.|

## **A.2.4.  Entidades geográficas** 

A.2.4.1. Subestação 

|**SUBESTAÇÃO**|**SUBESTAÇÃO**|**SUBESTAÇÃO**|**SUBESTAÇÃO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|III - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no SIGET|sim|sim|
|IV - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|V - Tipo de Corrente|Lista de opções (CA, CC<br>ou misto)|sim|sim|
|VI - Código do Módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|

**7 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**SUBESTAÇÃO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||<br>**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||VII - Entrada em Operação Comercial(1)||||Data(DD/MM/AAAA)||sim||sim|
||VIII - Tensão Nominal(kV)||||Número||sim||sim|
||IX - Resistência de aterramento da malha de terra(Ω)||||Número||não||sim|
||Dados Gerais|||||||||
||1 - O Diagrama unifilar referente ao setor / pátio por<br>nível de tensão da subestação deverá ser anexado||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||2 - Coordenadas Geográfica da Subestação (Sistema de<br>Referência SIRGAS 2000)||||Polígono que delimita o<br>espaço físico ocupado<br>pela subestação. As<br>coordenadas dos pontos<br>representativos deverão<br>seguir o Sistema de<br>Referência vigente e suas<br>atualizações||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.|||||||||

## A.2.4.2. LT Geral 

|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|
|---|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**||**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**|||||
|I - Transmissora||IdAgente: Identificador da<br>Transmissora no SIGET|sim|sim|
|II - Concessão||Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|III - Tipo de corrente||Lista de opções(CA ou CC)|sim|sim|
|IV - Código do módulo no SIGET||Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|V - Conclusão da implantação(1)||Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VI - Entrada em operação comercial(1)||Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Número operacional||Alfanumérico|sim|sim|
|VIII - Código identificador do ativo na concessionária||Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Tensão nominal(kV)||Número|sim|sim|
|**Dados Gerais da LT**|||||
|1 - Subestações<br>terminais|1.1 - Subestação Inicial|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
||1.2 - Subestação Final|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|2 - Normas deprojeto||Alfanumérico|sim|sim|
|3 - Tensão máxima de operação em regime<br>permanente(kV)||Numérico|sim|sim|
|4 - Número do circuito||Número|sim|sim|
|5 - Extensão da linha(km)||Número|sim|sim|

**8 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||6 - Tipo da instalação|||||Aérea, Subterrânea,<br>Subaquática||sim||sim|
||7 - Tipo da região da instalação|||||Rural,Urbana||sim||sim|
||8 - Quantidade de diferentes projetos na linha de<br>transmissão|||||Número||sim||sim|
||9 - Nome longo da linha de transmissão|||||Alfanumérico||sim||sim|
||10 -Quantidade total de estruturas da LTA|||||Número||não||sim|
||11 -Quantidade depontos de referência na LTS|||||Número||não||sim|
||12 - Desenhos das entradas nas SE(2)|||||Arquivo Anexo||não||sim|
||13 - Lista de construção(2)|||||Arquivo Anexo||não||sim|
||14 - Planta do traçado(somentepara LTA) (2)|||||Arquivo Anexo||sim||sim|
||**Cabos Para-Raios**||||||||||
||15 - Tipo|||||Lista de opções (CA/AAC,<br>CAA-EF, Aço AR/Aço HS,<br>Aço EAR/Aço EHS, Aço-<br>alumínio/Alumoweld ou<br>OPGW)||sim||sim|
||16 - Nomenclatura|||||Alfanumérico||sim||sim|
||17 -Quantidade de fibras óticas|||||Número||sim||sim|
||18 - Características técnicas do cabo|||||Arquivo Anexo (Data<br>Sheet)||sim||sim|
||**Projetos da LT**||||||||||
||19 - Identificação doprojeto|||||Número||sim||sim|
||20 - Identificação do tipo da instalação do projeto|||||Lista de opções (Aérea,<br>Subterrânea,Subaquática)||sim||sim|
||21 - Identificação do tipo da região de instalação do<br>projeto|||||Lista de opções (Rural,<br>Urbana)||sim||sim|
||**Parâmetros Elétricos da LT**||||||||||
||22 - Sequência<br>positiva - LT CA<br>(Ω/km)|22.1 - Resistência(Ω/km)||||Número||sim||sim|
|||22.2 - Reatância(Ω/km)||||Número||sim||sim|
|||22.3 - Susceptância capacitiva<br>(µS/km)||||Número||sim||sim|
||23 - Sequência<br>zero - LT CA<br>(Ω/km)|23.1 - Resistência(Ω/km)||||Número||sim||sim|
|||23.2 - Reatância(Ω/km)||||Número||sim||sim|
|||23.3 - Susceptância capacitiva<br>(µS/km)||||Número||sim||sim|
||24 - LT CC|24.1 - Resistência por polo linha<br>(Ω/km)||||Número||sim||sim|
|||24.2 - Resistência equivalente por<br>polo linha(Ω)||||Número||sim||sim|
||25 -<br>Equivalentes<br>série da LT CA,<br>incluindo a|25.1 - Resistência de sequência<br>positiva(%)||||Número||sim||sim|
|||25.2 - Reatância de sequência<br>positiva(%)||||Número||sim||sim|

**9 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||correção<br>hiperbólica<br>para seu<br>comprimento,<br>na base de 100<br>MVA e na<br>tensão nominal<br>do sistema|25.3 - Susceptância capacitiva de<br>sequênciapositiva(Mvar)||||Número||sim||sim|
|||25.4 - Resistência de sequência zero<br>(%)||||Número||sim||sim|
|||25.5 - Reatância de sequência zero<br>(%)||||Número||sim||sim|
|||25.6 - Susceptância capacitiva de<br>sequência zero(Mvar)||||Número||sim||sim|
||26 -<br>Impedância(s)<br>mútua(s) entre<br>trechos de LT<br>CAparalelas|26.1- Reatância de sequência zero<br>(Ω/km)||||Número||sim||sim|
|||26.2- Resistência de sequência zero<br>(Ω/km)||||Número||sim||sim|
||**Sistema de Transposição de Fases**||||||||||
||27 - Sistema de Transposição de Fases|||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||28 - Esquema de Transposição de Fases(2)|||||Arquivo Anexo||sim||sim|
||**Travessias**||||||||||
||29 -<br>Cruzamento<br>com LTA|29.1 - Nome da LT existente||||Alfanumérico||sim||sim|
|||29.2 - Número da estrutura mais<br>próxima da LT emprojeto||||Número||não||sim|
|||29.3 - Tensão nominal da LT existente<br>(kV)||||Número||sim||sim|
|||29.4 - Número de circuitos da LT<br>existente||||Número||sim||sim|
|||29.5 - Tipo da LT existente||||Lista de opções (Rede<br>Básica ou Rede<br>Complementar)||sim||sim|
|||29.6 - Modo de execução da travessia||||Lista de opções (Sobre ou<br>Sob)||sim||sim|
|||29.7 - Menor distância vertical entre<br>as LTs(m)||||Número||não||sim|
||30 - Travessia<br>sobre<br>obstáculo|30.1 - Nome do obstáculo||||Alfanumérico||sim||sim|
|||30.2 - Tipo do obstáculo||||Lista de opções (Águas<br>navegáveis, Rodovia,<br>Ferrovia ou Outro)||sim||sim|
|||30.3 - Número da estrutura mais<br>próxima da LT emprojeto||||Número||não||sim|
|||30.4 - Menor distância vertical entre<br>a LT e o obstáculo(m)||||Número||não||sim|
||31 - Projetos de|Travessias(2)||||Arquivo Anexo||não||sim|
||**Trechos da LT**||||||||||

**10 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||32 -Quantidade de trechos na linha de transmissão|||||Número||não||sim|
||33 - Identificação do projeto ao qual cada trecho<br>pertence|||||Alfanumérico||não||sim|
||34 - Identificação do trecho|||||Número||não||sim|
||**Paralelismo**||||||||||
||35 - Nome da LTparalela|||||Alfanumérico||sim||sim|
||36 - Tensão nominal da LTparalela(kV)|||||Número||sim||sim|
||37 - Extensão doparalelismo(km)|||||Número||sim||sim|
||38 - Número sequencial da estrutura da LT em projeto<br>maispróxima ao início doparalelismo|||||Número||não||sim|
||39 - Número sequencial da estrutura da LT em projeto<br>maispróxima ao fim doparalelismo|||||Número||não||sim|
||40 - Distância(s)entre eixos dos circuitosparalelos(m)|||||Número||sim||sim|
||**Capacidades Operativas**||||||||||
||41 - Capacidade operativa de longa duração(A)|||||Número||sim||sim|
||42 - Temperatura máxima do condutor em longa<br>duração(°C)|||||Número||sim||sim|
||43 - Capacidade operativa de curta duração(A)|||||Número||sim||sim|
||44 - Temperatura máxima do condutor em curta<br>duração(°C)|||||Número||sim||sim|
||45 - Duração máxima da curta duração(h)- LTS|||||Número||sim||sim|
||46 - Quantidade de capacidades operativas de curta<br>duração - LTS|||||Número||sim||sim|
||47 - Fator de carga típico - LTS|||||Número||sim||sim|
||**Projeto da Linha de Transmissão Aérea**||||||||||
||48 - Cabo<br>Condutor|48.1 - Tipo||||Lista de opções (CA/AAC,<br>CAL 1120, CAL<br>6201/AAAC, CAA/ACSR ou<br>CAAL/ACAR)||sim||sim|
|||48.2 - Nomenclatura||||Alfanumérico||sim||sim|
|||48.3 - Quantidade de subcondutores<br>por fase||||Número||sim||sim|
|||48.4 - Espaçamento entre<br>subcondutores(cm)||||Número||sim||sim|
|||48.5 - Características técnicas||||Arquivo Anexo (Data<br>Sheet)||sim||sim|
||49 - Série de<br>Estruturas|49.1 - Nome da estrutura||||Alfanumérico||sim||sim|
|||49.2 - Quantidade total da estrutura<br>noprojeto||||Número||não||sim|
|||49.3 - Estrutura especial||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
|||49.4 - Estrutura de transposição||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|

**11 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||49.5 - Material predominante na<br>composição||||Lista de opções (Aço,<br>Concreto, Madeira ou<br>Outro)||sim||sim|
|||49.6 - Característica 1||||Lista de opções<br>(Convencional ou<br>Compacta)||sim||sim|
|||49.7 - Característica 2||||Lista de opções<br>(Suspensão ou<br>Ancoragem)||sim||sim|
|||49.8 - Característica 3||||Lista de opções<br>(Autoportante ou<br>Estaiada)||sim||sim|
|||49.9 - Característica 4||||Lista de opções (Circuito<br>Simples ou Duplo)||sim||sim|
|||49.10 - Características técnicas(2)||||Arquivo Anexo (Desenho<br>de Silhueta das Estruturas<br>da Série)||sim||sim|
||50 - Circuito I|50.1 - Disposição das fases||||Lista de opções<br>(Horizontal, Triangular,<br>Vertical ou Outro)||sim||sim|
|||50.2 - Arranjo da cadeia de isoladores||||Lista de opções (Para LT<br>CA: III, IVI, VVV ou 3xLine-<br>Post. Para LT CC: II ou<br>Outro)||sim||sim|
|||50.3 - Material isolante dos<br>isoladores||||Lista de opções (Polímero,<br>Porcelana, Vidro ou<br>Outro)||sim||sim|
|||50.4 - Quantidade de pencas por<br>cadeia||||Número||sim||sim|
|||50.5 - Quantidade de isoladores por<br>penca||||Número||sim||sim|
|||50.6 - Passo do isolador(mm)||||Número||sim||sim|
|||50.7 - Comprimento total da cadeia<br>de isoladores(m)||||Número||sim||sim|
|||50.8 - Cadeia jumper||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
|||50.9 - Material isolante dos<br>isoladores da cadeia jumper||||Lista de opções (Polímero,<br>Porcelana, Vidro ou<br>Outro)||sim||sim|
|||50.10 - Quantidade de isoladores por<br>penca da cadeiajumper||||Número||sim||sim|
|||50.11 - Passo do isolador da cadeia<br>jumper(mm)||||Número||sim||sim|

**12 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||50.12 - Comprimento total da cadeia<br>jumper(m)||||Número||sim||sim|
|||50.13 - Quantidade de cabos para-<br>raios aplicados na estrutura||||Número||sim||sim|
|||50.14 - Abscissa da Fase I||||Número||sim||sim|
|||50.15 - Abscissa da Fase II||||Número||sim||sim|
|||50.16 - Abscissa da Fase III||||Número||sim||sim|
|||50.17 - Abscissa do polo negativo - LT<br>CC||||Número||sim||sim|
|||50.18 - Abscissa do polo positivo - LT<br>CC||||Número||sim||sim|
|||50.19 - Abscissa dopara-raios I||||Número||sim||sim|
|||50.20 - Abscissa dopara-raios II||||Número||sim||sim|
|||50.21 - Abscissa dopara-raios III||||Número||sim||sim|
|||50.22 - Ordenada da Fase I||||Número||sim||sim|
|||50.23 - Ordenada da Fase II||||Número||sim||sim|
|||50.24 - Ordenada da Fase III||||Número||sim||sim|
|||50.25 - Ordenada do polo negativo -<br>LT CC|||||||||
|||50.26 - Ordenada do polo positivo -<br>LT CC|||||||||
|||50.27 - Ordenada dopara-raios I||||Número||sim||sim|
|||50.28 - Ordenada dopara-raios II||||Número||sim||sim|
|||50.29 - Ordenada dopara-raios III||||Número||sim||sim|
||51 - Circuito II|51.1 - Disposição das fases||||Lista de opções<br>(Horizontal, Triangular,<br>Vertical ou Outro)||sim||sim|
|||51.2 - Arranjo da cadeia de isoladores||||Lista de opções (Para LT<br>CA: III, IVI, VVV ou 3xLine-<br>Post. Para LT CC: II ou<br>Outro)||sim||sim|
|||51.3 - Material isolante dos<br>isoladores||||Lista de opções (Polímero,<br>Porcelana, Vidro ou<br>Outro)||sim||sim|
|||51.4 - Quantidade de pencas por<br>cadeia||||Número||sim||sim|
|||51.5 - Quantidade de isoladores por<br>penca||||Número||sim||sim|
|||51.6 - Passo do isolador(mm)||||Número||sim||sim|
|||51.7 - Comprimento total da cadeia<br>de isoladores(m)||||Número||sim||sim|
|||51.8 - Cadeia jumper||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|

**13 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||51.9 - Material isolante dos<br>isoladores da cadeia jumper||||Lista de opções (Polímero,<br>Porcelana, Vidro ou<br>Outro)||sim||sim|
|||51.10 - Quantidade de isoladores por<br>penca da cadeiajumper||||Número||sim||sim|
|||51.11 - Passo do isolador da cadeia<br>jumper(mm)||||Número||sim||sim|
|||51.12 - Comprimento total da cadeia<br>jumper(m)||||Número||sim||sim|
|||51.13 - Abscissa da Fase I||||Número||sim||sim|
|||51.14 - Abscissa da Fase II||||Número||sim||sim|
|||51.15 - Abscissa da Fase III||||Número||sim||sim|
|||51.16 - Ordenada da Fase I||||Número||sim||sim|
|||51.17 - Ordenada da Fase II||||Número||sim||sim|
|||51.18 - Ordenada da Fase III||||Número||sim||sim|
||52 - Estrutura<br>Típica|52.1 - Nome da estrutura||||Lista de opções (Série de<br>Estruturas)||sim||sim|
|||52.2 - Vão médio(m)||||Número||sim||sim|
|||52.3 - Flecha do cabo condutor(m)||||Número||sim||sim|
|||52.4 - Temperatura de referência do<br>cabo condutor(°C)||||Número||sim||sim|
|||52.5 - Flecha do cabo para-raios (m)||||Número||sim||sim|
|||52.6 - Distância cabo-solo(m)||||Número||sim||sim|
|||52.7 - Resistividade média do solo<br>(Ωm)||||Número||sim||sim|
|||52.8 - Características técnicas(2)||||Arquivo Anexo<br>(Detalhamento Completo<br>da Estrutura Típica)||não||sim|
||53 - Sistema de<br>Aterramento|53.1 - Quantidade de fases de<br>aterramento||||Número||sim||sim|
|||53.2 - Quantidade de ramais por fase||||Número||sim||sim|
|||53.3 - Comprimento de cabo<br>contrapesopor ramal(m)||||Número||sim||sim|
|||53.4 - Tipo de cabo contrapeso||||Lista de opções (Aço SM,<br>Aço-cobre/Copperweld,<br>Aço-alumínio/Alumoweld<br>ou Cobre)||sim||sim|
|||53.5 - Nomenclatura do cabo<br>contrapeso||||Alfanumérico||sim||sim|
|||53.6 - Quantidade de configurações<br>de aterramento urbano||||Número||sim||sim|

**14 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||53.7 - Características técnicas do<br>sistema de aterramento(2)||||Arquivo Anexo<br>(Configurações do Sistema<br>de Aterramento)||não||sim|
||54 - Desenhos de Planta e Perfil(2)|||||Arquivo Anexo||não||sim|
||**Projeto da Linha de Transmissão Subterrânea ou Subaquática**||||||||||
||55 - Cabo<br>Isolado|55.1 - Cabo reserva||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
|||55.2 - Material dos fios||||Lista de opções (Cobre ou<br>Alumínio)||sim||sim|
|||55.3 - Formato dos fios||||Lista de opções (Redondo,<br>Redondo Compacto,<br>Setorial Compacto -<br>Milliken ou Outro)||sim||sim|
|||55.4 -Quantidade de segmentos||||Número||sim||sim|
|||55.5 - Diâmetro nominal(mm)||||Número||sim||sim|
|||55.6 - Seção transversal(mm²)||||Número||sim||sim|
|||55.7 - Espessura da camada<br>semicondutora interna(mm)||||Número||sim||sim|
|||55.8 - Material da camada isolante||||Lista de opções (EPR,<br>XLPE, Óleo Mineral, SF6<br>ou Outro)||sim||sim|
|||55.9 - Espessura da camada isolante<br>(mm)||||Número||sim||sim|
|||55.10 - Espessura da camada<br>semicondutora externa(mm)||||Número||sim||sim|
||56 - Blindagem<br>Metálica|56.1 - Formato da composição||||Lista de opções (Fios e<br>Fitas, Camada Extrudada<br>ou Outro)||sim||sim|
|||56.2 - Diâmetro dos fios(mm)||||Número||sim||sim|
|||56.3 - Material dos fios||||Lista de opções (Alumínio,<br>Cobre ou Outro)||sim||sim|
|||56.4 -Quantidade de fios||||Número||sim||sim|
|||56.5 - Largura das fitas(mm)||||Número||sim||sim|
|||56.6 - Material das fitas||||Lista de opções (Alumínio,<br>Chumbo,Cobre ou Outro)||sim||sim|
|||56.7 - Espessura da fita(mm)||||Número||sim||sim|
|||56.8 - Espessura da camada<br>extrudada(mm)||||Número||sim||sim|
|||56.9 - Material da camada extrudada||||Lista de opções (Alumínio,<br>Chumbo,Cobre ou Outro)||sim||sim|
|||56.10 - Seção transversal equivalente<br>(mm²)||||Número||sim||sim|

**15 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||56.11 - Capacidade de corrente (kA²s)||||Número||sim||sim|
||57 - Capa<br>Interna de<br>Proteção|57.1 - Material||||Lista de opções (PEAD ou<br>Outros)||sim||sim|
|||57.2 - Espessura(mm)||||Número||sim||sim|
||58 - Camada de<br>Acolchoamento|58.1 - Material<br>||||Lista de opções (Fios de<br>PP ou Outro)||sim||sim|
|||58.2 - Espessura(mm)||||Número||sim||sim|
||59 - Armadura|59.1 - Material||||Lista de opções (Aço,<br>Cobre ou Outro)||sim||sim|
|||59.2 - Diâmetro do fio(mm)||||Número||sim||sim|
|||59.3 -Quantidade de fios||||Número||sim||sim|
|||59.4 - Seção transversal equivalente<br>(mm²)||||Número||sim||sim|
|||59.5 - Capacidade de corrente(kA²s)||||Número||sim||sim|
||60 - Camada<br>Externa|60.1 - Material||||Lista de opções (PEAD,<br>Fios de PP ou Outro)||sim||sim|
|||60.2 - Espessura(mm)||||Número||sim||sim|
||61 - Cabo<br>Completo|61.1 - Tipo||||Lista de opções<br>(Monopolar ou Tripolar)||sim||sim|
|||61.2 - Diâmetro nominal(mm)||||Número||sim||sim|
|||61.3 - Fibras óticas internas||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||62 - Sistemas<br>de Proteção,<br>S&C e<br>TELECOM|62.1 - Tipo das fibras óticas||||Lista de opções<br>(Monomodo ou<br>Multimodo)||sim||sim|
|||62.2 - Quantidade de dutos de fibra<br>ótica||||Número||sim||sim|
|||62.3 - Quantidade de fibras óticas por<br>duto||||Número||sim||sim|
||63 - Distributed<br>Temperature<br>Sensor|63.1 - Tipo das fibras óticas||||Lista de opções<br>(Monomodo ou<br>Multimodo)||sim||sim|
|||63.2 - Quantidade de dutos de fibra<br>ótica||||Número||sim||sim|
|||63.3 - Quantidade de fibras óticas por<br>duto||||Número||sim||sim|
||64 - Instalação<br>dos Cabos<br>Isolados na<br>Rota|64.1 - Tipo de instalação||||Lista de opções (Direto no<br>solo, Banco de dutos,<br>Túnel, Aéreo, MND, Leito<br>de rio ou mar ou Outro)||sim||sim|
|||64.2 - Resistividade térmica do solo<br>(mK/W)- Valor deprojeto||||Número||sim||sim|

**16 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||64.3 - Resistividade térmica mínima<br>do solo(mK/W)- Valor medido||||Número||não||sim|
|||64.4 - Resistividade térmica máxima<br>do solo (mK/W) - Valor medido||||Número||não||sim|
|||64.5 - Backfill||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
|||64.6 - Resistividade térmica do<br>backfill a seco(mK/W)||||Número||sim||sim|
|||64.7 - Temperatura máxima do solo<br>(°C)||||Número||sim||sim|
|||64.8 - Temperatura máxima<br>ambiente(°C)||||Número||sim||sim|
||65 -<br>Coordenadas<br>dos Cabos<br>Isolados na<br>Rota|65.1 - Eixo horizontal de referência||||Alfanumérico||sim||sim|
|||65.2 - Eixo vertical de referência||||Alfanumérico||sim||sim|
|||65.3 - Abscissa(m)- Fase I||||Número||sim||sim|
|||65.4 - Abscissa(m)- Fase II||||Número||sim||sim|
|||65.5 - Abscissa(m)- Fase III||||Número||sim||sim|
|||65.6 - Ordenada(m)- Fase I||||Número||sim||sim|
|||65.7 - Ordenada(m)- Fase II||||Número||sim||sim|
|||65.8 - Ordenada(m)- Fase III||||Número||sim||sim|
||66 - Sistema de<br>Aterramento<br>das Blindagens|66.1 - Tipo||||Lista de opções (Single<br>point bonded, Midle point<br>bonded, Multiaterrado,<br>Cross bonded ou Outro)||sim||sim|
|||66.2 - Resistência de aterramento<br>máxima - Link Box(Ω)||||Número||sim||sim|
|||66.3 - Tensão máxima induzida(kV)||||Número||sim||sim|
||67 - Sistema de monitoramento de temperatura do<br>condutor e de estimação da capacidade de corrente|||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||68 - Especificação do sistema de monitoramento de<br>temperatura do condutor|||||Arquivo Anexo||não||sim|
||69 - Rota dos cabos|||||Arquivo Anexo||sim||sim|
||70 - Características técnicas das fibras óticas do cabo<br>de fibras óticas isolado|||||Arquivo Anexo||não||sim|
||71 - Características técnicas do cabo isolado|||||Arquivo Anexo||sim||sim|
||**Condições de Projeto**||||||||||
||72 - Máxima sobretensão fase-terra admissível para<br>surtos de manobra - LT CA(pu)|||||Número||sim||não|
||73 - Máxima sobretensão fase-fase admissível para<br>surtos de manobra - LT CA(pu)|||||Número||sim||não|

**17 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||74 - Máxima sobretensão polo-terra admissível ao<br>longo da linha - LT CC(pu)|||||Número||sim||não|
||75 - Condições<br>ambientais<br>típicas|75.1 - Temperatura ambiente média<br>(°C)||||Número||sim||não|
|||75.2 - Radiação solar(watts/m²)||||Número||sim||não|
|||75.3 - Velocidade do vento(m/s)||||Número||sim||não|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Deve ser sempre informado em caso de instalação com entrada em operação apartir de 01/01/2013.||||||||||

## A.2.4.3. Torre da LT 

|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|II - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|III - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|IV - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|V - Conclusão da implantação(1)|Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VI - Entrada em operação comercial(1)|Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária<br>(Código operacional)|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Tensão nominal(kV)|Número|sim|sim|
|XI - Conectividade da estrutura|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|não|sim|
|**Identificação da LT**||||
|1 - Identificador da linha de transmissão onde o pórtico<br>ou a estrutura está localizada no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|não|sim|
|**Dados Geográficos da Estrutura(Linha de Transmissão Aérea)**||||
|2 - Número sequencial da estrutura|Número|não|sim|
|3 - Numeração da estrutura tomando como referência a<br>quilometragem da LT|Alfanumérico|não|sim|
|4 - Coordenada geográfica da estrutura (Sistema de<br>Referência SIRGAS 2000)|Arquivo Shapefile|não|sim|
|**Características da Estrutura(Linha de Transmissão Aérea)**||||

**18 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||5 - Identificação doprojeto aoqualpertence|||||Número||não||sim|
||6 - Identificação do trecho aoqualpertence|||||Número||não||sim|
||7 -Tipo de Estrutura|||||Lista de opções (Série de<br>Estruturas)||não||sim|
||8 - Pórtico|||||Lista de opções (Não<br>Pórtico, Pórtico Inicial,<br>Pórtico Meio de Linha,<br>Pórtico Final)||não||sim|
||9 - Tipo de fundação de cada pé da estrutura|||||Lista de opções (Tubulão<br>Reto, Tubulão com Base,<br>Sapata, Bloco, Estaca,<br>Grelha ou Outro)||não||sim|
||10 - Estrutura estaiada||10.1 - Quantidade de<br>mastros|||Número||não||sim|
||||10.2 - Tipo de fundação -<br>Mastros|||Lista de opções (Sapata,<br>Bloco Chumbado em<br>Rocha,Estaca ou Outro)||não||sim|
||||10.3 - Tipo de fundação -<br>Estais|||Lista de opções (Bloco<br>Pré-moldado - Viga L,<br>Tubulão - Grampo<br>Assimétrico ou<br>Simétrico e Stub, Haste<br>Ancorada - Rocha Sã ou<br>Fraturada, Bloco<br>Chumbado em Rocha -<br>Grampo Assimétrico ou<br>Stub, Estaca Helicoidal<br>ou Outro)||não||sim|
||11 - Fase de aterramento|||||Lista de opções (Fases<br>de Aterramento)||não||sim|
||12 - Resistência de aterramento(Ω)|||||Número||não||sim|
||13 - Data de medição da resistência de aterramento(2)|||||Data(DD/MM/AAAA)||não||sim|
||14 - Distância vertical condutor-solo na estrutura(m)|||||Número||não||sim|
||15 - Fase mais próxima do solo|||||Lista de opções (I, II ou<br>III)||não||sim|
||16 - Altura da estrutura(m)- Altura total da estrutura|||||Número||não||sim|
||17 - Distância entre os condutores(m)|||||Número||não||sim|
||18 - Cabos Para-Raios||18.1 - Distância ao eixo da<br>estrutura(m)|||Número||não||sim|
||||18.2 - Espaçamento entre<br>cabos para-<br>raios|||Número||não||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.||||||||||

**19 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||(2)Campo opcional.|||||||||

## A.2.4.4. Ponto de Referência da LT 

|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|II - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|III - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|IV - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|V - Conclusão da implantação(1)|Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VI - Entrada em operação comercial(1)|Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária<br>(Código operacional)|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Tensão nominal(kV)|Número|sim|sim|
|XI - Conectividade do ponto de referência|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|não|sim|
|**Identificação da LT**||||
|1 - Identificador da linha de transmissão onde o ponto de<br>referência está localizado no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|não|sim|
|**Dados Geográficos do Ponto de Referência(Linha de Transmissão Subterrânea ou Subaquática)**||||
|2 - Número sequencial|Número|não|sim|
|3 - Numeração do ponto de referência tomando como<br>referência aquilometragem da LT|Alfanumérico|não|sim|
|4 - Coordenada geográfica (Sistema de Referência SIRGAS<br>2000)|Arquivo Shapefile|não|sim|
|**Características do Ponto de Referência(Linha de Transmissão Subterrânea ou Subaquática)**||||
|5 - Identificação doprojeto aoqualpertence|Número|não|sim|
|6 - Identificação do trecho aoqualpertence|Número|não|sim|
|7 - Tipo do ponto de referência|Lista de opções (Ponto<br>de controle, Caixa de<br>emenda, Caixa de<br>passagem, Pórtico ou<br>Outro)|não|sim|

**20 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||8 - Resistência de aterramento do ponto de transposição<br>de blindagem(Ω)||||Número||não||sim|
||9 - Data de medição da resistência de aterramento||||Data(DD/MM/AAAA)||não||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.|||||||||

## A.2.4.5. Vão da LT 

|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**|
|---|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**||**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**|||||
|I - Transmissora||IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|II - Concessão||Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|III - Tipo de corrente||Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|IV - Código do módulo no SIGET||Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|V - Conclusão da implantação(1)||Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VI - Entrada em operação comercial(1)||Data(DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Número operacional||Alfanumérico|sim|sim|
|VIII - Código identificador do ativo na concessionária||Alfanumérico|não|sim|
|IX - Tensão nominal(kV)||Número|sim|sim|
|**Identificação da LT**|||||
|1 - Identificador da linha de transmissão onde o pórtico<br>ou a torre está localizada no SIGET||Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|**Dados Geográficos do Vão**|||||
|2 - Identificação do tipo da instalação do vão||Lista de opções (Aérea,<br>Subterrânea,<br>Subaquática)|não|sim|
|3 - Identificação doprojeto aoqualpertence||Número|não|sim|
|4 - Identificação do trecho|aoqualpertence|Número|não|sim|
|5 - Coordenada geográfica<br>SIRGAS 2000)|do vão (Sistema de Referência|Shapefile|não|sim|
|6 - Estrutura 1 / Ponto de<br>referência 1|6.1 – Número sequencial|Número|não|sim|
||6.2 - Conectividade|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade.|não|sim|

**21 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**LINHA DE TRANSMISSÃO CA E CC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||7 - Estrutura 2 / Ponto de<br>referência 2||7.1 – Número sequencial|||Número||não||sim|
||||7.2 - Conectividade|||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade.||não||sim|
||8 - Cabo para- raios||8.1 - Tipo de cabo para-raios|||Lista de opções (Cabos<br>Para-Raios)||não||sim|
||||8.2 - Quantidade de cabos<br>para-raios|||Número||não||sim|
||9 - Largura da faixa de servidão|||||Número||sim||sim|
||||||||||||
||||||||||||
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.||||||||||

## **A.3.  DADOS TÉCNICOS DA BDIT – NÃO GEOGRÁFICOS** 

## **A.3.1.  Geral** 

A.3.1.1.  As entidades não geográficas consistem nos ativos que compõem as instalações de transmissão. A.3.1.2.  Cada um desses ativos deve estar vinculado a uma das entidades geográficas descritas no item A.2.4. deste Anexo. 

A.3.1.3.  A tabela a seguir apresenta a itemização dos equipamentos na seção A.3.2. . 

**Tabela 3 - Itemização dos equipamentos** 

|**Item**|**Equipamento**|
|---|---|
|A.3.2.1.|Barramentos|
|A.3.2.2.|Transformador|
|A.3.2.3.|Disjuntor|
|A.3.2.4.|Para-raios|
|A.3.2.5.|Compensador estático|
|A.3.2.6.|Reator em derivação|
|A.3.2.7.|Capacitor em derivação|
|A.3.2.8.|Capacitor série fixo|
|A.3.2.9.|Compensador síncrono|

**22 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**<br>**7.3**<br>**Procedimental**<br>**2024.04**<br>**01/08/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
||||**7.3**|**Procedimental**|**2024.04**|**01/08/2024**|
|A.3.2.10.<br>A.3.2.11.<br>A.3.2.12.<br>A.3.2.13.<br>A.3.2.14.<br>A.3.2.15.<br>A.3.2.16.<br>A.3.2.17.<br>A.3.2.18.<br>A.3.2.19.<br>A.3.2.20.<br>A.3.2.21.<br>A.3.2.22.||Seccionador<br>Transformador de corrente<br>Transformador de potencial<br>Compensador série controlado a tiristor<br>Centelhador<br>Filtro de harmônicos passivo<br>Válvulas<br>Reator de alisamento<br>Filtro PLC<br>Bobina de bloqueio<br>Reator limitador de corrente de curto-circuito<br>Dispositivo de Proteção - Relé ou IED<br>(_Intelligent Eletronic Device_)<br>Registrador de Perturbação|||||

## **A.3.2.  Entidades não geográficas (equipamentos/ativos)** 

A.3.2.1.  Barramentos 

|**BARRAMENTOS**|**BARRAMENTOS**|**BARRAMENTOS**|**BARRAMENTOS**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|

**23 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**BARRAMENTOS**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1- Fabricante||||Alfanumérico||não||sim|
||2 - Isolamento||||Lista de opções (Ar, Gás<br>ou Outro)||sim||sim|
||3 - Norma de especificação||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Técnicas**|||||||||
||4 - Tipo||||Lista de opções<br>(Principal,<br>transferência,<br>Interligação entre<br>Equipamentos, Saída de<br>Circuitos Externos,<br>Outro)||sim||sim|
||5 - Condutor(nº de cabospor fase)||||Número||sim||sim|
||6 - Condutor(tipo)||||Alfanumérico||sim||sim|
||7 - Nomenclatura(bitola,formação e nome)||||Alfanumérico||sim||sim|
||8 - Capacidade em condição normal(A)||||Número||sim||sim|
||9 - Capacidade em emergências(A)||||Número||sim||sim|
||10 - Capacidade de corrente de curto-circuito simétrica<br>(kA/1s)||||Número||sim||sim|
||11 - Capacidade de corrente de curto-circuito assimétrica<br>(kA crista)||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.|||||||||

## A.3.2.2. Transformador 

|**TRANSFORMADOR**|**TRANSFORMADOR**|**TRANSFORMADOR**|**TRANSFORMADOR**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente:<br>Identificador da<br>Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|

**24 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||III - Concessão|||||Ideccd: Identificador<br>da concessão no<br>SIGET||sim||sim|
||IV - Tipo de corrente|||||Lista de opções (CA<br>ou CC)||sim||sim|
||V - Código do módulo no SIGET|||||Idemdl: Identificador<br>do Módulo no SIGET||sim||sim|
||VI - Data de fabricação(1)|||||Data de fabricação<br>do<br>equipamento<br>(Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VII - Entrada em operação comercial(1)|||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VIII - Número operacional|||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária|||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio|||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação|||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação|||||Idesbe: Identificador<br>da subestação no<br>SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio|||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do<br>equipamento(kV)|||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do<br>Transformador|XV.1 – Primário – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
|||XV.2 – Primário – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
|||XV.3 – Secundário – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
|||XV.4 – Secundário – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
|||XV.5 - Terciário||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Fabricante|||||Alfanumérico||não||sim|
||2 - Norma de especificação|||||Alfanumérico||sim||sim|

**25 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||3.1 - Tipo do transformador|||||Lista de opções<br>(Transformador ou<br>Autotransformador)||sim||sim|
||3.2 - Fases do transformador|||||Lista de opções<br>(Monofásico ou<br>Trifásico)||sim||sim|
||3.3 - Transformador Defasador|||||Lista de opções (Sim<br>ou Não)||sim||sim|
||3.3.1 - Limite Inferior em °(graus)|||||Número||sim||sim|
||3.3.2 - Limite superior em °(graus)|||||Número||sim||sim|
||3.4 - Tipo do transformador|||||Lista de opções (De<br>Conversora,<br>Tradicional ou De<br>Aterramento)||sim||sim|
||4.1 - É unidade reserva?|||||Lista de opções (Sim<br>ou Não)||sim||sim|
||4.2 - Tempo estimado para substituição da unidade reserva<br>em horas|||||Número||não||sim|
||5 - Número de enrolamentos por fase|||||Lista de opções (Três<br>ou Dois)||sim||sim|
||6 - Material Isolante|||||Lista de opções<br>(Óleo mineral tipo A,<br>Óleo mineral tipo B<br>ou Outro)||sim||sim|
||**Características Técnicas**||||||||||
||7 - Tensões nominais<br>(kV)|7.1 - Primário||||Número||sim||sim|
|||7.2 - Secundário||||Número||sim||sim|
|||7.3 - Terciário||||Número||sim||sim|
||8 - Potência nominal<br>por enrolamento<br>(MVA)|8.1 - Primário||||Número||sim||sim|
|||8.2 - Secundário||||Número||sim||sim|
|||8.3 - Terciário||||Número||sim||sim|
||9 - Corrente de curto-<br>circuito nominal por<br>enrolamento(kA) (3)|9.1 - Primário||||Número||sim||sim|
|||9.2 - Secundário||||Número||sim||sim|
|||9.3 - Terciário||||Número||sim||sim|
||10 - Sistemas de<br>resfriamento(4)|10.1 - 1º estágio||||Lista de opções<br>(ODAF, ODWF, OFAF<br>ou ONAN)||não||sim|
|||10.2 - 2º estágio||||Lista de opções<br>(ODAF ou ONAF)||não||sim|
|||10.3 - 3º estágio||||Lista de opções<br>(ODAF, OFAF ou<br>ONAF I)||não||sim|
||11.1 - Potência<br>Primário(MVA) (4)|11.1.1 - 1º estágio||||Número||não||sim|
|||11.1.2 - 2º estágio||||Número||não||sim|

**26 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**TRANSFORMADOR**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||11.1.3 - 3º estágio||||Número||não||sim|
||11.3 - Potência<br>Secundário (MVA)(4)|11.2.1 - 1º estágio||||Número||não||sim|
|||11.2.2 - 2º estágio||||Número||não||sim|
|||11.2.3 - 3º estágio||||Número||não||sim|
||11.3 - Potência<br>Terciário (MVA)(4)|11.3.1 - 1º estágio||||Número||não||sim|
|||11.3.2 - 2º estágio||||Número||não||sim|
|||11.3.3 - 3º estágio||||Número||não||sim|
||12 - Perdas(3)|12.1 - Perdas totais (% da potência<br>nominal)||||Número||sim||sim|
|||12.2 - Perdas em Vazio|||||||||
|||12.2.1 - Perdas em vazio(kW)||||Número||não||sim|
|||12.2.2 - Tensão base(kV)||||Número||não||sim|
|||12.3 - Perdas em Carga|||||||||
|||12.3.1 - Perdas em carga(kW)||||Número||não||sim|
|||12.3.2 - Potência base(MVA)||||Número||não||sim|
||13.1 - Enrolamento de referência para o levantamento da<br>curva de saturação(3)|||||Lista de opções<br>(Primário,<br>Secundário ou<br>Terciário)||sim||sim|
||13.2 - Curva de saturação (projeto básico - especificada;<br>como construído - medida) (3)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||14 - Possui TC de bucha?|||||Lista de opções (Sim<br>- Primário e/ou<br>Secundário e/ou<br>Terciário ou Não)||sim||sim|
||15 - Derivação nos enrolamentos|||||Lista de opções<br>(Primário,<br>Secundário,<br>Primário/Secundário<br>ou Nenhum)||sim||sim|
||16 - Comutação sob carga|||||Lista de opções<br>(Primário,<br>Secundário ou<br>Nenhum)||sim||sim|
||17.1 - Primário|17.1.1 - Fator de derivação (%) -<br>Inferior||||Número||sim||sim|
|||17.1.2 - Fator de derivação (%) -<br>Superior||||Número||sim||sim|
|||17.1.3 - Degrau||||Número||sim||sim|
||17.2 - Secundário|17.2.1 - Fator de derivação (%) -<br>Inferior||||Número||sim||sim|
|||17.2.2 - Fator de derivação (%) -<br>Superior||||Número||sim||sim|
|||17.2.3 - Degrau||||Número||sim||sim|

**27 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||18 - Posição do tapcentral|||||Número||sim||sim|
||**Conexões Elétricas e Impedâncias**||||||||||
||19 - Ligação dos<br>enrolamentos|19.1 - Primário||||Lista de opções<br>(Estrela aterrada,<br>estrela isolada,<br>triângulo ou zig-zag)||sim||sim|
|||19.2 - Secundário||||Lista de opções<br>(Estrela aterrada,<br>estrela isolada ou<br>triângulo)||sim||sim|
|||19.3 - Terciário||||Lista de opções<br>(Estrela aterrada,<br>estrela isolada ou<br>triângulo)||sim||sim|
||20 - Defasagem angular entre os enrolamentos primário e<br>secundário para transformadores (Y-D)|||||Lista de opções (-<br>150°; -90°; -30°;<br>+30°;+90°;+150°)||sim||sim|
||21 - Aterramento do Neutro||||||||||
||21.1 - Primário|21.1.1 - Forma de aterramento||||Lista de opções<br>(Solidamente<br>aterrado, Aterrado<br>por resistor,<br>Aterrado por reator<br>ou Outro)||não||sim|
|||21.1.2 - Resistência/Reatância(Ω)||||Número||não||sim|
||21.2 - Secundário|21.2.1 - Forma de aterramento||||Lista de opções<br>(Solidamente<br>aterrado, Aterrado<br>por resistor,<br>Aterrado por reator<br>ou Outro)||não||sim|
|||21.2.2 - Resistência/Reatância(Ω)||||Número||sim||sim|
||22 - Aplicação do terciário|||||Lista de opções<br>(Serviço Auxiliar,<br>Estabilizador,<br>Compensação de<br>harmônicos ou<br>Terciário curto-<br>circuitado)||sim||sim|
||23.1 - Impedância<br>Primário-Secundário|23.1.1 - Impedância Equivalente (%)<br>- Parte Real(2)||||Número||não||sim|
|||23.1.2 - Impedância Equivalente (%)<br>- Parte Imaginária||||Número||sim||sim|
|||23.1.3 - Potência base(MVA)||||Número||sim||sim|

**28 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
|||**TRANSFORMADOR**|||||||||
|||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||23.1.4 - Tensão baseprimário(kV)||||Número||sim||sim|
|||23.1.5 - Tensão base secundário(kV)||||Número||sim||sim|
||23.2 - Impedância<br>Primário-Terciário|23.2.1 - Impedância Equivalente (%)<br>- Parte Real(2)||||Número||não||sim|
|||23.2.2 - Impedância Equivalente (%)<br>- Parte Imaginária||||Número||sim||sim|
|||23.2.3 - Potência base(MVA)||||Número||sim||sim|
|||23.2.4 - Tensão baseprimário(kV)||||Número||sim||sim|
|||23.2.5 - Tensão base terciário(kV)||||Número||sim||sim|
||23.3 - Impedância<br>Secundário-Terciário|23.3.1 - Impedância Equivalente (%)<br>- Parte Real(2)||||Número||não||sim|
|||23.3.2 - Impedância Equivalente (%)<br>- Parte Imaginária||||Número||sim||sim|
|||23.3.3 - Potência base(MVA)||||Número||sim||sim|
|||23.3.4 - Tensão base secundário(kV)||||Número||sim||sim|
|||23.3.5 - Tensão base terciário(kV)||||Número||sim||sim|
||24 - Temperatura de referência das impedâncias|||||Número||não||sim|
||**Carregamentos Admissíveis**||||||||||
||25 - Classe térmica(°C)|||||Número||sim||sim|
||26 - Temperatura ambiente máxima(°C)|||||Número||sim||sim|
||27 - Máxima temperatura do topo do óleo(°C)|||||Número||sim||sim|
||28 - Máxima temperatura doponto maisquente(°C)|||||Número||sim||sim|
||29 - Carregamentos máximos admissíveis(NBR 5416)||||||||||
||29.1 - Normal|29.1.1 - Carga máxima||||Número||sim||sim|
||29.2 - Emergência de<br>longa duração|29.2.1 - Carga máxima||||Número||sim||sim|
|||29.2.2 - Duração máxima(horas)||||Número||sim||sim|
||29.3 - Emergência de<br>curta duração|29.3.1 - Carga máxima||||Número||sim||sim|
|||29.3.2 - Duração máxima(horas)||||Número||sim||sim|
||29.4 - % de Sn referente ao estágio de refrigeração|||||Lista de opções (1º,<br>2º ou 3º)||sim||sim|
||**Tensões Máxima e Suportável**||||||||||
||30 - Máxima do<br>equipamento (kV<br>eficaz)|30.1 Primário||||Número||sim||sim|
|||30.2 Secundário||||Número||sim||sim|
|||30.3 Terciário||||Número||sim||sim|
||31 - Suportável com<br>impulso de manobra<br>(kV crista) (5)|31.1 Primário||||Número||sim||sim|
|||31.1 Secundário||||Número||sim||sim|
|||31.3 Terciário||||Número||sim||sim|
||32 - Suportável com<br>impulso atmosférico<br>pleno(kV crista)|32.1 Primário||||Número||sim||sim|
|||32.1 Secundário||||Número||sim||sim|
|||32.3 Terciário||||Número||sim||sim|
||33 - Suportável à 60<br>Hz, 1 minuto a seco<br>(kV eficaz)|33.1 Primário||||Número||sim||sim|
|||33.1 Secundário||||Número||sim||sim|
|||33.3 Terciário||||Número||sim||sim|
||34 - Curva de suportabilidade a sobretensões(3)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|

**29 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.<br>(4)As linhas do 2º e 3º estágios de resfriamento deverão ser preenchidas quando aplicável.<br>(5)Obrigatóriopara o enrolamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||

## A.3.2.3. Disjuntor 

|**DISJUNTOR**|**DISJUNTOR**|**DISJUNTOR**|**DISJUNTOR**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|
|XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)|Número|sim|sim|
|XV - Conectividade do ativo – Barra 1|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|sim|sim|

**30 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**DISJUNTOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Circuito manobrado (CA)|||||Lista de opções (Linha<br>de Transmissão,<br>Transformador, Reator,<br>Capacitor, Gerador,<br>Filtro(s), Compensador<br>Estático,<br>Interligador ou Outro)||sim||sim|
||2 - Localização(CA)|||||Alfanumérico||sim||sim|
||3 - Identificação (CC)|||||Lista de opções (NBS,<br>GRTS,MRTB ou Outro)||sim||sim|
||4 - Fabricante|||||Alfanumérico||sim||sim|
||5 - Norma de especificação|||||Alfanumérico||sim||sim|
||6 - Tipo|||||Lista de opções (SF6, Ar<br>Comprimido, Grande<br>Volume de Óleo,<br>Pequeno Volume de<br>Óleo ou Outro)||sim||sim|
||7 - Comando|||||Lista de opções (Tripolar<br>ou Monopolar)||sim||sim|
||**Características Técnicas**||||||||||
||8 - Tensão nominal do equipamento(kV)|||||Número||sim||sim|
||9 - Tensão máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV eficaz) (3)|||||Número||sim||sim|
||10 - Corrente nominal(A)|||||Número||sim||sim|
||11 - Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito<br>(kA - eficaz)|||||Número||sim||sim|
||12 - Valor de crista da corrente suportável nominal (kA -<br>crista)|||||Número||sim||sim|
||13 - Relação X/R|||||Número||sim||sim|
||14 - Fator de Assimetria|||||Número||sim||sim|
||15 - Tempo de interrupção nominal(ciclos)|||||Número||sim||sim|
||16 - Frequência(Hz)|||||Número||sim||sim|
||17 - Tempos típicos dos<br>contatos principais (ms)||17.1 - Abertura|||Número||sim||sim|
||||17.2 - Fechamento|||Número||sim||sim|
||||17.3 - Dispersão entrepolos|||Número||sim||sim|
||18 - Existência de dispositivo de controle de sobretensão|||||Lista de opções (Resistor<br>de Fechamento,<br>Resistor<br>de Abertura, Dispositivo<br>de||sim||sim|

**31 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**DISJUNTOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||||||Sincronização ou<br>Nenhum)|||||
||19 - Resistores de<br>fechamento||19.1 - Resistência(Ω/polo)|||Número||sim||sim|
||||19.2 - Tempo de<br>permanência mínimo(ms)|||Número||sim||sim|
||||19.3 - Dispersão entre polos<br>(ms)|||Número||sim||sim|
||20 - Resistores de<br>abertura||20.1 - Resistência(Ω/polo)|||Número||sim||sim|
||||20.2 - Dispersão entre polos<br>(ms)|||Número||sim||sim|
||21 - Dispositivo de<br>sincronização||21.1 - Dispositivo de<br>sincronização para|||Lista de opções<br>(Abertura ou<br>Fechamento)||sim||sim|
||||21.2 - Precisão do<br>mecanismo de<br>abertura/fechamento(+-ms)|||Número||sim||sim|
||||21.3 - Dispersão máxima de<br>um mesmo polo (imprecisão<br>mecânica - ΔTmech) (ms) (4)|||Número||sim||sim|
||||21.4 - Valor mínimo da taxa<br>de decaimento da rigidez<br>dielétrica (RDDS) do gap<br>entre contatos(kV/ms) (4)|||Número||sim||sim|
||||21.5 - Valor médio da taxa de<br>decaimento da rigidez<br>dielétrica (RDDS) do gap<br>entre contatos(kV/ms) (4)|||Número||sim||sim|
||||21.6 Valor máximo da taxa<br>de decaimento da rigidez<br>dielétrica (RDDS) do gap<br>entre contatos(kV/ms) (4)|||Número||sim||sim|
||22 - Capacidade de abertura de corrente capacitiva (A<br>eficaz) (5)|||||Número||sim||sim|
||23 - Tensão de Restabelecimento Transitória(TRT)||||||||||
||23.1 - Envoltória para<br>interrupção de faltas<br>terminais||23.1.1 - Envoltória para a<br>interrupção de faltas<br>terminais de acordo com a<br>norma?|||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||||23.1.2 - u1(kV) (6)|||Número||sim||sim|
||||23.1.3 - t1(μs) (6)|||Número||sim||sim|
||||23.1.4 - uC(kV) (6)|||Número||sim||sim|
||||23.1.5 - t2(μs) (6)|||Número||sim||sim|

**32 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**DISJUNTOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||||23.1.6 - Fator de 1ºpolo|||Número||sim||sim|
||||23.1.7 - Taxa de crescimento<br>(kV/μs) (6)|||Número||sim||sim|
||23.2 - Envoltória para<br>abertura em discordância<br>de fases(6)||23.2.1 - Envoltória para<br>abertura em discordância de<br>fases de acordo com a<br>norma?|||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||||23.2.2 - u1(kV)|||Número||sim||sim|
||||23.2.3 - t1(μs)|||Número||sim||sim|
||||23.2.4 - uC(kV)|||Número||sim||sim|
||||23.2.5 - t2(μs)|||Número||sim||sim|
||||23.2.6 - Taxa de crescimento<br>(kV/μs)|||Número||sim||sim|
||23.3 - Abertura de falta<br>quilométrica(6)||23.3.1 - Envoltória para<br>abertura de falta<br>quilométrica de acordo com<br>a norma?|||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||||23.3.2 - u1(kV)|||Número||sim||sim|
||||23.3.3 - t1(μs)|||Número||sim||sim|
||||23.3.4 - uC(kV)|||Número||sim||sim|
||||23.3.5 - t2(μs)|||Número||sim||sim|
||||23.3.6 - Taxa de crescimento<br>(kV/μs)|||Número||sim||sim|
||23.4 - Abertura de<br>corrente capacitiva(6)||23.4.1 - Envoltória para<br>abertura de corrente<br>capacitiva de acordo com a<br>norma?|||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||||23.4.2 - Tensão de crista(kV)|||Número||sim||sim|
||||23.4.3 - Tempo de crista da<br>envoltória(ms)|||Número||sim||sim|
||**Níveis de Isolamento**||||||||||
||24 - Norma utilizada(7)|||||Alfanumérico||sim||sim|
||25 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico(7)||||||||||
||25.1 - A terra e entrepolos(kV crista)|||||Número||sim||sim|
||25.2 - Entre contatos abertos(kV crista)|||||Número||sim||sim|
||25.3 - Entre contatos abertos a 60 Hz(kV eficaz) (7)(8)|||||Número||sim||sim|
||26 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra(7)(8)||||||||||
||26.1 - Entrepolos(kV crista)|||||Número||sim||sim|
||26.2 - Entre contatos abertos(kV crista)|||||Número||sim||sim|
||26.3 - Através de distância de isolamento a impulso (kV<br>crista)|||||Número||sim||sim|
||26.4 - Através de distância de isolamento a 60 Hz (kV<br>eficaz)|||||Número||sim||sim|
||27 - Tensão suportável nominal à frequência industrial(60 Hz) (7)||||||||||

**33 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**DISJUNTOR**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||27.1 - A terra e entrepolos(kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||27.2 - Entre contatos abertos(kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||28 - Tensão suportável nominal a frequência industrial,<br>circuitos auxiliares,1 min(kV eficaz) (9)||||Número||não||sim|
||**Campos Eletromagnéticos**|||||||||
||29 - Tensão fase-terra de início e de extinção da corona<br>visual(kV eficaz) (3)(9)||||Número||sim||sim|
||30 - Nível máximo de rádio interferência para as chaves<br>energizadas(µV/m a 1000 kHz) (3)(9)||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.|||||||||
||(4)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2022 e sempre que possível para os demais equipamentos.<br>(5)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 69 kV.|||||||||
||(6)Para equipamentos que ultrapassarem os valores normatizados, devem ser informados os valores da<br>especificação dos equipamentos para as TRTs e, caso contrário, indicação conforme norma.|||||||||
||(7)Para equipamentos que entrarem em operação até 31/12/2012, informar os valores conforme norma.<br>Para equipamentos que entrarem em operação a partir de 01/01/2013, devem ser informados os valores<br>da especificação dos equipamentos.|||||||||
||(8)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||
||(9)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e semprequepossívelpara os demais equipamentos.|||||||||

## A.3.2.4. Para-raios 

|**PARA-RAIOS**|**PARA-RAIOS**|**PARA-RAIOS**|**PARA-RAIOS**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|

**34 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**PARA-RAIOS**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Fabricante||||Alfanumérico||sim||sim|
||2 - Tipo||||Lista de opções (ZnO,<br>SiC ou Outro)||sim||sim|
||3 - Norma de especificação||||Alfanumérico||sim||sim|
||4 - Para-raios de||||Lista de opções (Linha<br>de Transmissão,<br>Transformador, Reator,<br>Capacitor, Gerador,<br>Filtro(s), Compensador<br>Estático, Barramento ou<br>Outro)||sim||sim|
||5 - Localização||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Técnicas**|||||||||
||6 - Tensão nominal do Para-Raios(kV eficaz fase-terra)||||Número||sim||sim|
||7 - Tensão máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV eficaz) (3)||||Número||sim||sim|
||8 - Tensão máx de operação continua - MCOV (kV eficaz<br>fase-terra) (4)||||Número||sim||sim|
||9 - Corrente de descarga nominal(kA - crista)||||Número||sim||sim|
||10 - Capacidade máxima de absorção de energia (kJ / kV<br>de tensão nominal do Para-Raios) (5)||||Número||sim||sim|
||11 - Número de colunas(5)||||Número||sim||sim|

**35 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**PARA-RAIOS**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||12 - Tensões residuais máximas para impulsos<br>atmosféricos: onda 8x20 μs - apresentar curva - projeto<br>básico: especificada;como construído: do fabricante(5)||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||13 - Tensão residual máxima para impulsos de manobra:<br>onda 30x60 μs - apresentar curva - projeto básico:<br>especificada;como construído: do fabricante(5)||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||Nota: Em caso de empreendimentos CC (pátio CA ou CC)<br>incluir, por meio de anexo, o documento que define a<br>Coordenação de Isolamento dospátios CA e CC||||Arquivo em anexo||não||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 108 kV.|||||||||
||(4)Obrigatório apenas para equipamento do tipo ZnO.|||||||||
||(5)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e semprequepossívelpara os demais equipamentos.|||||||||

## A.3.2.5. Compensador estático 

|**COMPENSADOR ESTÁTICO**|**COMPENSADOR ESTÁTICO**|**COMPENSADOR ESTÁTICO**|**COMPENSADOR ESTÁTICO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|

**36 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**COMPENSADOR ESTÁTICO**|||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XII - Código SIGET da subestação||||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||||
||1 - Fabricante||||||Alfanumérico||sim||sim|
||2 - Norma de especificação||||||Alfanumérico||sim||sim|
||3 - Tensão nominal na barra de conexão(kV)||||||Número||sim||sim|
||4 - Diagrama unifilar da instalação||||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||**Características Técnicas**|||||||||||
||5 - Faixa operativa de<br>tensão na barra de<br>conexão(kV)||5.1 Mínima||||Número||sim||sim|
||||5.2 Máxima||||Número||sim||sim|
||6.1 - Capacidade nominal contínua na barra de conexão<br>do para toda a faixa de tensão operativa (Mvar<br>Capacitivo)||||||Número||sim||sim|
||6.2 - Capacidade nominal contínua na barra de conexão<br>dopara toda a faixa de tensão operativa(Mvar Indutivo)||||||Número||sim||sim|
||7 - Configuração (TCRs, TSCs, capacitores fixos,<br>elementos externos manobráveis,filtros,etc.)||||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||8 - Estatismo (%)||8.1 - Mínimo||||Número||sim||sim|
||||8.2 - Máximo||||Número||sim||sim|
||9 - Característica de operação tensão x corrente reativa<br>(V x I)||||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||10 - Reatância nominal (Ω)|||10.1 - Reatância inicial(Ω)|||Número||sim||sim|
|||||10.2 - Reatância final(Ω)|||Número||sim||sim|
||11 - Capacidade de sobrecarga(curva V x t)||||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||12 - Corrente nominal(A - eficaz)||||||Número||sim||sim|
||13 - Corrente de curto-circuito no ponto de conexão para<br>dimensionamento dos equipamentos do CER(kA)||||||Número||sim||sim|
||14 - Número depulsos daspontes tiristoras||||||Número||sim||sim|
||15 - Perdas do CER||||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||16 - Diagrama em blocos dos sistemas de controle, no<br>domínio da frequência, representado através das<br>funções de transferência, com a respectiva topologia.<br>Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem||||||Arquivo em anexo||sim||sim|

**37 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**COMPENSADOR ESTÁTICO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||como as suas faixas de ajuste e uma descrição sucinta<br>dos seus significados.|||||||||
||17 - Estudos de desempenho harmônico do CER||||Arquivo em anexo||sim||não|
||18 - Estudos de dimensionamento do rating dos<br>equipamentos do CER(filtros,etc.)||||Arquivo em anexo||sim||não|
||19 - Modelo computacional para simulação de<br>fenômenos transitórios eletromagnéticos no programa<br>ATP||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||20 - Modelo computacional para simulação de<br>fenômenos transitórios eletromecânicos no programa<br>ANATEM||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||21 - Folha de Dados (Datasheet) das válvulas||||Arquivo em anexo||não||sim|
||22 - Relatório de ensaios||||Arquivo em anexo||não||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||

A.3.2.6.  Reator em derivação 

|**REATOR EM DERIVAÇÃO**|**REATOR EM DERIVAÇÃO**|**REATOR EM DERIVAÇÃO**|**REATOR EM DERIVAÇÃO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente:<br>Identificador da<br>Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador<br>da concessão no<br>SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA<br>ou CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador<br>do Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento|não|sim|

**38 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**REATOR EM DERIVAÇÃO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||||||(Formato:<br>DD/MM/AAAA)|||||
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador<br>da subestação no<br>SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do<br>equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Reator de?||||Lista de opções (Linha<br>de Transmissão,<br>Barramento ou<br>Outro)||sim||sim|
||2 - Localização do reator||||Alfanumérico||sim||sim|
||3 - Manobrável por disjuntor||||Lista de opções (Sim<br>ou Não)||sim||sim|
||4 - É unidade reserva||||Lista de opções (Sim<br>ou Não)||sim||sim|
||5 - Fabricante||||Alfanumérico||sim||sim|
||6 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de<br>fabricação||||Alfanumérico||sim||sim|
||7 - Fases do reator||||Lista de opções<br>(Monofásico ou<br>Trifásico)||sim||sim|
||**Características Elétricas**|||||||||
||8 - Tensão nominal do equipamento(kV - eficaz)||||Número||sim||sim|
||9 - Tensão máxima de operação(kV - eficaz)||||Número||sim||sim|
||10 - Tensão Máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV - eficaz) (3)||||Número||sim||sim|

**39 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**REATOR EM DERIVAÇÃO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||11 - Frequência(Hz)||||Número||sim||sim|
||12 - Potência nominal contínua (Mvar) aplicada à base de<br>tensão associada||||Número||sim||sim|
||13 - Base de tensão(kV)associada àpotência nominal||||Número||sim||sim|
||14.1 - Impedância a 60 Hz(4)|||||||||
||14.1.1 - Especificadapor fase(Ω)||||Número||sim||sim|
||14.2 - Tolerâncias deprojeto das reatânciaspor fase(4)|||||||||
||14.2.1 - Dispersão máximapor fase(%)||||Número||sim||sim|
||14.2.2 - Afastamento máximo por fase em relação a média<br>das fases(%)||||Número||sim||sim|
||14.3 - Medidapor fase(Ω) (4)|||||||||
||14.3.1 - Fase A||||Número||não||sim|
||14.3.2 - Fase B||||Número||não||sim|
||14.3.3 - Fase C||||Número||não||sim|
||14.3.4 – Fase Reserva||||Número||não||sim|
||15 - Perdas a tensão e frequência nominais (% da potência)<br>(4)||||Número||sim||sim|
||16 - Tensão nominal da bucha de neutro(kV - eficaz) (4)||||Número||sim||sim|
||17 - Ligação(4)||||Lista de opções<br>(estrela aterrada ou<br>estrela com neutro<br>isolado ou triângulo<br>ou outro)||sim||sim|
||18 - Aterramento do neutro(4)||||Lista de opções<br>(solidamente<br>aterrado ou com<br>reatância ou outro)||sim||sim|
||19 - Curva de saturação<br>Joelho(pu da tensão nominal da rede)e Xac(%) (4)||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||**Coordenação de Isolamento dos Enrolamentos do Reator Principal**|||||||||
||20 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,ondaplena|||||||||
||20.1 - Alta tensão(kV crista)||||Número||sim||sim|
||20.2 - Neutro(kV crista) (4)||||Número||sim||sim|
||21 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,onda cortada|||||||||
||21.1 - Alta tensão(kV crista)||||Número||sim||sim|
||21.2 - Neutro(kV crista) (4)||||Número||sim||sim|
||22 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra(5)|||||||||
||22.1 - Alta tensão(kV crista)||||Número||sim||sim|
||22.2 - Neutro(kV crista) (2)||||Número||sim||sim|
||23 - Tensão suportável nominal a 60 Hz,1 minuto a seco|||||||||
||23.1 - Alta tensão(kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||23.2 - Neutro(kV eficaz) (4)||||Número||sim||sim|
||24 - Suportabilidades para sobretensões temporárias<br>(tensão x tempo) (4)||||Arquivo em anexo||não||sim|

**40 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**REATOR EM DERIVAÇÃO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||**Reator de neutro, caso aplicável**|||||||||
||25 - Reatância(Ω)||||Número||sim||sim|
||26 - Potência nominal contínua(kvar)||||Número||sim||sim|
||27 - Corrente nominal(A - eficaz)||||Número||sim||sim|
||28 - Corrente de curta duração(A - eficaz)||||Número||sim||sim|
||29 - Tensão nominal(kV - eficaz)||||Número||sim||sim|
||30 - Para-Raios|||||||||
||30.1 - Tensão nominal(kV)||||Número||sim||sim|
||30.2 - Energia(kJ/kV)||||Número||sim||sim|
||30.3 - Curva de descarga(30 x 60µs) (4)||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||**Campos Eletromagnéticos**|||||||||
||31 - Tensão fase-terra de início e de extinção da corona<br>visual(kV eficaz) (3)(4)||||Número||sim||sim|
||32 - Nível máximo de rádio interferência (µV/m a 1000 kHz)<br>(3)(4)||||Número||sim||sim|
||**TC de Bucha**|||||||||
||33 - Possui TC de bucha?||||Lista de opções (Sim -<br>Alta/Neutro, Sim-<br>Alta, Sim-Neutro ou<br>Não)||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.|||||||||
||(4)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.<br>(5)Obrigatóriopara o enrolamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||

A.3.2.7.  Capacitor em derivação 

|**CAPACITOR EM DERIVAÇÃO**|**CAPACITOR EM DERIVAÇÃO**|**CAPACITOR EM DERIVAÇÃO**|**CAPACITOR EM DERIVAÇÃO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|

**41 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR EM DERIVAÇÃO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||VI - Data de fabricação(1)||||Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Fabricante||||Alfanumérico||não||sim|
||2 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de<br>fabricação||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Elétricas**|||||||||
||3 - Tensão nominal do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||4 - Tensão máxima de emergência(1 hora) (kV eficaz) (3)||||Número||sim||sim|
||5 - Potência nominal(Mvar)||||Número||sim||sim|
||6 - Frequência||||Número||sim||sim|
||7 - Ligação trifásica do banco||||Lista de opções (Estrela<br>com Neutro Aterrado,<br>Estrela com Neutro<br>Isolado, Triângulo ou<br>Outro)||sim||sim|
||8 - Tolerâncias deprojeto das capacitânciaspor fase(%) (4)|||||||||
||8.1 - Máximapor fase||||Número||sim||sim|
||8.2 - Afastamento máx. por fase em relação a média das<br>fases||||Número||sim||sim|
||9 - Capacitâncias medidaspor fase(µF)|||||||||
||9.1 - Fase A||||Número||não||sim|
||9.2 - Fase B||||Número||não||sim|
||9.3 - Fase C||||Número||não||sim|

**42 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR EM DERIVAÇÃO**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||10 - Perdas do banco(W/kvar)|||||Número||sim||sim|
||11 - Reator série,caso aplicável(Ω)|||||Número||sim||sim|
||12 - Para-raios instalados nos terminais do banco|||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||13 - Níveis de isolamento<br>(kV crista)||13.1 - atmosférico,a seco|||Número||sim||sim|
||||13.2 - de manobra, sob<br>chuva(5)|||Número||sim||sim|
||14 - Diagrama unifilar|||||Arquivo em anexo||não||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.||||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.||||||||||
||(4)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.||||||||||
||(5)Obrigatóriopara equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.||||||||||

## A.3.2.8.  Capacitor série fixo 

|**CAPACITOR SÉRIE FIXO**|**CAPACITOR SÉRIE FIXO**|**CAPACITOR SÉRIE FIXO**|**CAPACITOR SÉRIE FIXO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente:<br>Identificador da<br>Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd:<br>Identificador da<br>concessão no<br>SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções<br>(CA ou CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl:<br>Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de<br>fabricação do<br>equipamento<br>(Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial|não|sim|

**43 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR SÉRIE FIXO**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||||||(Formato:<br>DD/MM/AAAA)|||||
||VIII - Número operacional|||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária|||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio|||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação|||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação|||||Idesbe:<br>Identificador da<br>subestação no<br>SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio|||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do<br>equipamento(kV)|||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo –||Barra 1|||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo –||Barra 2(2)|||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Linha de transmissão||1.1 - Nome|||Alfanumérico||sim||sim|
||||1.2 - Código SIGET|||Idelt:<br>Identificador da<br>LT no SIGET||sim||sim|
||2 - Fabricante|||||Alfanumérico||sim||sim|
||3 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de<br>fabricação|||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Elétricas do Banco**||||||||||
||4 - Tensão nominal dos capacitores série(kV eficaz)|||||Número||sim||sim|
||5 - Tensão nominal do banco de capacitores série(kV eficaz)|||||Número||sim||sim|
||6 - Reatância nominal (Ω)||6.1 - Dos capacitores série|||Número||sim||sim|
||||6.2 - Do banco série|||Número||sim||sim|
||7 - Potência nominal(Mvar)|||||Número||sim||sim|
||8 - Capacidade de sobrecarga||(curva I_x_t) (3)|||Arquivo em anexo||sim||sim|
||9 - Ciclo de operação durante<br>de transmissão||faltas internas e externas na linha|||Arquivo em anexo||sim||sim|
||10 - Tipo de by-pass adotado|||||Lista de opções:<br>por fase, trifásico<br>ou selecionável<br>(por<br>fase/trifásico)||sim||sim|
||**Características da Proteção do Banco**||||||||||

**44 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR SÉRIE FIXO**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||11 - Diagrama unifilar indicando os principais componentes do<br>banco, incluindo o circuito principal (capacitores, circuito de<br>amortecimento,GAP controlado,MOV e disjuntor de by-pass)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||12 - Corrente de swing e<br>tempo associado<br>considerados no projeto (A /<br>s) (4)||12.1 - Corrente de swing (A)|||Número||sim||sim|
||||12.2 - Tempo associado (s)|||Número||sim||sim|
||13 - Nívelprotetivo(kVpico/pu) (4)|||||Número||sim||sim|
||14 - Características dos<br>varistores(4)||14.1 - Energia máxima dos<br>varistores(MJ/fase)|||Número||sim||sim|
||||14.2 - Tensão nominal (kV<br>eficaz)|||Número||sim||sim|
||||14.3 - Característica V x I|||Arquivo em anexo||sim||sim|
||||14.4 - MCOV(kV eficaz)|||Número||sim||sim|
||15 - Tempo de disparo do GAP(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||16 - Tensão mínimapara disparo do GAP(pu) (4)|||||Número||sim||sim|
||17 - Ajustes do by-pass(4)||17.1 - Iset(kA)|||Número||sim||sim|
||||17.2 - Eset(MJ)|||Número||sim||sim|
||||17.3 - dE/dt(MJ/ms)|||Número||sim||sim|
||18 - Tempo de retardo do controle / transmissão ótica do sinal<br>de by-pass s/considerar o retardo correspondente ao disparo<br>do GAP(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||19 - Tempo de atuação do disjuntor de by-pass(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||**Níveis de Isolamento**||||||||||
||20 - Tensão máxima operativa a 60 Hz(kV eficaz)|||||Número||sim||sim|
||21 - Níveis de isolamento da<br>plataforma(kV crista)||21.1- Atmosférico,a seco|||Número||sim||sim|
||||21.2- Manobra,sob chuva|||Número||sim||sim|
||**Comportamento Térmico do Banco**||||||||||
||22 - Temperatura máxima suportável pelas pastilhas do MOV<br>(°C)|||||Número||sim||sim|
||23 - Temperatura máxima atingida pelas pastilhas do MOV nas<br>sequências de faltas(°C)|||||Número||sim||sim|
||24 - Curva de resfriamento daspastilhas(temperatura x tempo)|||||Arquivo em<br>Anexo||sim||sim|
||**Modelos e Anexos**||||||||||
||25 - Fornecer modelo do banco série, no programa ATP, para<br>simulações de transitórios eletromagnéticos, com os retardos<br>inerentes ao sistema de controle/transmissão do sinal, além do<br>disparo do GAP:(4)<br>- O modelo deve representar com fidelidade o by-pass do BCS.<br>- O modelo deve ser documentado c/ modelagem blocos<br>implementada no ATP.|||||Arquivo em<br>Anexo||sim||sim|
||26 - Relatório de Ensaio|||||Arquivo em<br>Anexo||não||sim|

**45 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR SÉRIE FIXO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||**Demais Equipamentos do Banco - Chaves Seccionadoras**|||||||||
||27 - Corrente nominal(A)||||Número||sim||sim|
||28 - Corrente de curto-circuito(kA)||||Número||sim||sim|
||29 - Corrente de curto-circuito assimétrica(kA)||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Informar também a corrente nominal e as correntes para os períodos de 30 minutos, 2 horas e 8 horas.<br>Deve também ser informada a periodicidade permitida para os períodos de sobrecarga e quantas vezes as<br>mesmas podem ser aplicadas ao longo da vida útil do equipamento.|||||||||
||(4)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e semprequepossívelpara os demais equipamentos.|||||||||

## A.3.2.9.  Compensador síncrono 

|**COMPENSADOR SÍNCRONO**|**COMPENSADOR SÍNCRONO**|**COMPENSADOR SÍNCRONO**|**COMPENSADOR SÍNCRONO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|

**46 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**COMPENSADOR SÍNCRONO**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)|||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Fabricante|||||Alfanumérico||não||sim|
||2 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de<br>fabricação|||||Alfanumérico||não||sim|
||**Características Técnicas**||||||||||
||3 - Potência nominal(MVA)|||||Número||sim||sim|
||4 - Faixa operativa de<br>tensão(kV)||4.1 - Máxima|||Número||sim||sim|
||||4.2 - Mínima|||Número||sim||sim|
||5 - Faixa operativa de<br>potência reativa(Mvar)||5.1 - Máxima|||Número||sim||sim|
||||5.2 - Mínima|||Número||sim||sim|
||6 - Corrente máxima de estator(A) (3)|||||Número||sim||sim|
||7 - Corrente de campo nominal(A) (3)|||||Número||sim||sim|
||8 - Corrente de campo máxima(A) (3)|||||Número||sim||sim|
||9 - Diagrama em blocos do sistema de excitação<br>(regulador de tensão e excitatriz) incluindo os<br>limitadores existentes, no domínio da frequência,<br>representado através das funções de transferência, com<br>a respectiva topologia. Devem ser fornecidos os valores<br>dos parâmetros, bem como as suas faixas de ajuste e<br>uma descrição sucinta dos seus significados.(3)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||10 - Curva de saturação(3)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||11 - Inércia da máquina(partegirante)-  GD2 (t.m2)|||||Número||sim||sim|
||12 - Constante de inércia – H(MWs/MVA) (3)|||||Número||sim||sim|
||13 - Velocidade síncrona(rpm) (3)|||||Número||sim||sim|
||14 - Número depolos(3)|||||Número||sim||sim|
||15 - Ctetempo transitória em vazio - eixo direto – T’do(s)<br>(3)|||||Número||sim||sim|
||16 - Ctetempo subtransitória em vazio - eixo direto – T”do<br>(s) (3)|||||Número||sim||sim|
||17 - Ctede tempo transitória em vazio - eixo quadratura –<br>T’qo(s) (3)|||||Número||sim||sim|
||18 - Constante de tempo subtransitória em vazio de eixo<br>quadratura – T''qo(s) (3)|||||Número||sim||sim|
||19 - Reatância síncrona de eixo direto não saturada – Xd<br>(pu) (3)|||||Número||sim||sim|

**47 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**COMPENSADOR SÍNCRONO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||20 - Reatância transitória de eixo direto não saturada –<br>X’d (pu) (3)||||Número||sim||sim|
||21 - Reatância subtransitória de eixo direto não saturada<br>– X’’d (pu) (3)||||Número||sim||sim|
||22 - Reat. síncrona de eixo em quadratura não saturada<br>– Xq (pu) (3)||||Número||sim||sim|
||23 - Reat. transitória de eixo em quadratura não<br>saturada – X’q (pu) (3)||||Número||sim||sim|
||24 - Reat. subtransitória de eixo quadratura não<br>saturada - X’’q (pu) (3)||||Número||sim||sim|
||25 - Reatância de Poitier - Xp (pu) (3)||||Número||sim||sim|
||26 - Reatância de dispersão não saturada – XL (pu)||||Número||sim||sim|
||27 - Reatância de sequência negativa não saturada – X2<br>(pu) (3)||||Número||sim||sim|
||28 - Reatância de sequência zero não saturada – X0(pu)<br>(3)||||Número||sim||sim|
||29 - Resistência da armadura em corrente alternada – Ra<br>(pu) (3)||||Número||sim||sim|
||30 - Resistência da armadura de sequência negativa – R2<br>(pu) (3)||||Número||sim||sim|
||31 - Resistência da armadura de sequência zero – R0(pu)<br>(3)||||Número||sim||sim|
||32 - Resistência de aterramento – Rt (Ω) (3)||||Número||sim||sim|
||33 - Reatância de aterramento – Xt (Ω) (3)||||Número||sim||sim|
||34 - Relação de curto-circuito – RCC||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e semprequepossívelpara os demais equipamentos.|||||||||

## A.3.2.10.  Seccionador 

|**SECCIONADOR**|**SECCIONADOR**|**SECCIONADOR**|**SECCIONADOR**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador da<br>Transmissora no SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções(CA ou CC)|sim|sim|

**48 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|||**Tipo**||||||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|||**Procedimental**||||||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**SECCIONADOR**|||||||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||||||||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||V - Código do módulo no SIGET||||Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET||||||||sim||sim|
||VI - Data de fabricação(1)||||Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||||||||não||sim|
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||||||||não||sim|
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||||||||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||||||||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||||||||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||||||||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||||||||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||||||||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de<br>instalação do equipamento(kV)||||Número||||||||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra específica de<br>conectividade||||||||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra específica de<br>conectividade||||||||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||||||||
||1 - Localização|||||Lista|de|opções||(Linha|||sim||sim|
||||||Transmissão,|||||||||||
|||||||Reator,||Capacitor,|||Vão|||||
|||||||Transferência|||ou|||||||
||2 - Fabricante|||||Alfanumérico|||||||sim||sim|
||3 - Tipo||||Lista de opções (Dupla<br>Abertura Lateral, Abertura<br>Lateral, Abertura Vertical,<br>Semi-pantográfica, Abertura<br>Central, Semi-pantográfica<br>tipo "Knee", Pantográgrica ou<br>Outro)||||||||sim||sim|
||4 - Norma de especificação ou aplicável no ano de<br>fabricação||||Alfanumérico||||||||sim||sim|
||**Características Técnicas**|||||||||||||||
||5 - Tensão nominal do equipamento(kV eficaz)||||Número||||||||sim||sim|
||6 - Tensão máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV eficaz) (3)||||Número||||||||sim||sim|
||7 - Frequência(Hz)||||Número||||||||sim||sim|
||8 - Corrente nominal(A eficaz)||||Número||||||||sim||sim|
||9 - Corrente suportável nominal de curta duração<br>(1s) (kA - eficaz)||||Número||||||||sim||sim|

**49 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**||**Tipo**|**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**||**Procedimental**|**2024.04**||**01/08/2024**||
||**SECCIONADOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**|||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||10 - Valor de crista da corrente suportável nominal<br>(kA - crista) (4)||||Número|||sim||sim|
||11 - Relação de assimetria(4)||||Número|||sim||sim|
||12 - X/R(4)||||Número|||sim||sim|
||13 - Classe de durabilidade mecânica||||Alfanumérico|||não||sim|
||14 - Possui transferência de barras||||Lista de opções(Sim ou Não)|||sim||sim|
||15 - Corrente nominal de transferência de barras<br>(A eficaz)||||Número|||sim||sim|
||16 - Tensão nominal de transferência de barras (V<br>eficaz)||||Número|||sim||sim|
||**Campos Eletromagnéticos**||||||||||
||17 - Tensão fase-terra de início e extinção do<br>corona visual(kV eficaz) (3)(4)||||Número|||sim||sim|
||18 - Nível máximo de rádio interferência (µV/m a<br>1000 kHz) (3)(4)||||Número|||sim||sim|
||**Níveis de Isolamento(4)**||||||||||
||19 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico||||||||||
||19.1 - Para a terra e entrepolos(kV crista)||||Número|||sim||sim|
||19.2 - Entre os contatos abertos(kV crista)||||Número|||sim||sim|
||20 - Tensão suportável nominal a impulso de manobras(5)||||||||||
||20.1 - Para a terra e entrepolos(kV crista)||||Número|||sim||sim|
||20.2 - Entre os contatos abertos(kV crista)||||Número|||sim||sim|
||20.3 - Através de distância de isolamento, impulso<br>(kV crista)||||Número|||sim||sim|
||20.4 - Através de distância de isolamento, a 60 Hz<br>(kV eficaz)||||Número|||sim||sim|
||21 - Tensão suportável nominal a frequência industrial||||||||||
||21.1 - Para a terra e entrepolos(kV eficaz)||||Número|||sim||sim|
||21.2 - Entre os contatos abertos(kV eficaz)||||Número|||sim||sim|
||22 - Tensão suportável nominal a frequência<br>industrial, circuitos auxiliares, 1 minuto, tensão<br>suportável(kV eficaz)||||Número|||sim||sim|
||**Lâminas de Aterramento**||||||||||
||23 - Possui lâmina de aterramento?||||Lista de opções(Sim ou Não)|||sim||sim|
||24 - Classe de acoplamento especificada||||Lista de opções(A,B ou Outro)|||sim||sim|
||25 - Classe de durabilidade elétrica||||Lista de opções(E0,E1 ou E2)|||não||sim|
||26 - Limite<br>Eletromagnético(4)|26.1 - Corrente induzida<br>(A - eficaz)|||Número|||sim||sim|
|||26.2 - Tensão induzida (kV<br>- eficaz)|||Número|||sim||sim|
||27 - Limite<br>Eletrostático(4)|27.1 - Corrente induzida<br>(A - eficaz)|||Número|||sim||sim|
|||27.2 - Tensão induzida (kV<br>- eficaz)|||Número|||sim||sim|

**50 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**||**Tipo**|**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**||**Procedimental**|**2024.04**||**01/08/2024**||
||**SECCIONADOR**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||**TIPO DE DADO**|||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||28 - Norma de especificação|||Alfanumérico|||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.|||||||||
||(4)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.|||||||||
||(5)Obrigatóriopara equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||

A.3.2.11.  Transformador de corrente 

|**TRANSFORMADOR DE CORRENTE**|**TRANSFORMADOR DE CORRENTE**|**TRANSFORMADOR DE CORRENTE**|**TRANSFORMADOR DE CORRENTE**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|
|XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)|Número|sim|sim|
|XV - Conectividade do ativo – Barra 1|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|sim|sim|

**51 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR DE CORRENTE**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Fabricante|||||Alfanumérico||não||sim|
||2 - Tipo|||||Lista de opções<br>(Pedestal, Bucha ou<br>Outro)||não||sim|
||3 - Norma de especificação ou aplicável no ano de<br>fabricação|||||Alfanumérico||sim||sim|
||4 - TC de (circuito)?|||||Lista de opções (Linha<br>de Transmissão,<br>Transformador, Reator,<br>Capacitor, Disjuntor,<br>Vão de<br>Transferência ou Outro)||sim||sim|
||5 - Localização|||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Técnicas**||||||||||
||6 - Tensão máxima de operação contínua(kV)|||||Número||sim||sim|
||7 - Tensão máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV eficaz) (3)|||||Número||sim||sim|
||8 - Corrente nominalprimária(A eficaz)|||||Número||sim||sim|
||9 - Corrente nominal secundária(A eficaz)|||||Alfanumérico||sim||sim|
||10 - Corrente suportável nominal de curta duração (kA<br>eficaz)|||||Número||sim||sim|
||11 - Valor de crista da corrente suportável nominal (kA<br>crista)|||||Número||sim||sim|
||12 - Constante de tempo da componente contínua da<br>corrente de curto-circuito(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||13 - Frequência(Hz)|||||Número||sim||sim|
||14 - Fator térmico<br>nominal||14.1 - Núcleo de medição|||Número||sim||sim|
||||14.2 - Núcleo deproteção|||Número||sim||sim|
||15 - Número de núcleos||15.1 - Núcleo de medição|||Número||sim||sim|
||||15.2 - Núcleo deproteção|||Número||sim||sim|
||16 - Classe de exatidão e<br>carga||16.1 - Núcleo de medição|||Alfanumérico||sim||sim|
||||16.2 - Núcleo deproteção|||Alfanumérico||sim||sim|
||17 - Relações de<br>transformação nominal||17.1 - Núcleo de medição|||Alfanumérico||sim||sim|
||||17.2 - Núcleo deproteção|||Alfanumérico||sim||sim|
||**Níveis de Isolamento**||||||||||
||18 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,<br>ondaplena(kV crista)|||||Número||sim||sim|
||19 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,<br>onda cortada(kV crista)|||||Número||sim||sim|

**52 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR DE CORRENTE**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||20 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra<br>(kV crista) (5)||||Número||sim||sim|
||21 - Tensão suportável nominal a 60 Hz, 1 minuto a seco<br>(kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||22 - Tensão suportável nominal a 60 Hz a seco nos<br>enrolamentos secundários durante 1 min(kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||23 - Curva de saturação(4)||||Arquivo em Anexo||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.<br>(4)Obrigatório em caso de equipamento com entrada em operação a partir de 01/01/2013.|||||||||
||(5)Obrigatóriopara equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||

## A.3.2.12.  Transformador de potencial 

|**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**|**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**|**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**|**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|

**53 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**|||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||||
||1 - TP de?||||||Lista de opções (Reator,<br>Linha de Transmissão,<br>Transformador,<br>Capacitor, Disjuntor,<br>Barra ou Outro)||sim||sim|
||2 - Localização||||||Alfanumérico||sim||sim|
||3 - Fabricante||||||Alfanumérico||não||sim|
||4 - Tipo||||||Lista de opções<br>(Capacitivo ou Indutivo)||sim||sim|
||5 - Norma de especificação ou aplicável no ano de<br>fabricação||||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Técnicas**|||||||||||
||6 - Tensão máxima de operação contínua(kV)||||||Número||sim||sim|
||7 - Tensão máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV eficaz) (3)||||||Número||sim||sim|
||8 - Frequência(Hz)||||||Número||sim||sim|
||9 - Fator de sobretensão||9.1 - Contínuo||||Número||sim||sim|
||||9.2 - Durante 30 segundos||||Número||sim||sim|
||10 - Número de enrolamentos (NE)||||||Lista de opções (1, 2, 3<br>ou 4)||sim||sim|
||11 - Relação de<br>transformação para o<br>enrolamento|||11.1 Enrolamento 1|||Alfanumérico||sim||sim|
|||||11.2 Enrolamento 2|||Alfanumérico||sim||sim|
|||||11.3 Enrolamento 3|||Alfanumérico||sim||sim|
|||||11.4 Enrolamento 4|||Alfanumérico||sim||sim|
||12 - Classe de exatidão e<br>carga para o enrolamento|||12.1 Enrolamento 1|||Alfanumérico||sim||sim|
|||||12.2 Enrolamento 2|||Alfanumérico||sim||sim|
|||||12.3 Enrolamento 3|||Alfanumérico||sim||sim|
|||||12.4 Enrolamento 4|||Alfanumérico||sim||sim|
||**Níveis de Isolamento**|||||||||||
||13 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,<br>ondaplena(kV crista)||||||Número||sim||sim|
||14 - Tensão suportável nominal a impulso atmosférico,<br>onda cortada(kV crista)||||||Número||sim||sim|
||15 - Tensão suportável nominal a impulso de manobra<br>(kV crista) (4)||||||Número||sim||sim|

**54 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**TRANSFORMADOR DE POTENCIAL**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||16 - Tensão suportável nominal a 60 Hz, 1 minuto a seco<br>e sob chuva(kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||17 - Tensão a frequência industrial no secundário (kV<br>eficaz)||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.|||||||||
||(4)Obrigatóriopara equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||

## A.3.2.13.  Capacitor série controlado a tiristor 

|**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**|**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**|**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**|**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|
|XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)|Número|sim|sim|

**55 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Linha de transmissão||1.1 - Nome|||Alfanumérico||sim||sim|
||||1.2 - Código SIGET|||Idelt: Identificador da LT<br>no SIGET||sim||sim|
||2 - Fabricante|||||Alfanumérico||não||sim|
||3 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de<br>fabricação|||||Alfanumérico||não||sim|
||**Características elétricas do banco**||||||||||
||4 - Tensão nominal dos capacitores série(kV eficaz)|||||Número||sim||sim|
||5 - Tensão nominal do banco de capacitores série (kV<br>eficaz)|||||Número||sim||sim|
||6 - Reatância capacitiva nominal(Ω)|||||Número||sim||sim|
||7 - Faixa de reatância<br>capacitiva efetiva<br>contínua(Ω)||7.1 - Reatância mínima|||Número||sim||sim|
||||7.2 - Reatância máxima|||Número||sim||sim|
||8 - Potência nominal(Mvar)|||||Número||sim||sim|
||9 - Capacidade de sobrecarga(curva I_x_t) (3)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||10 - Ciclo de operação durante faltas internas e externas<br>na linha de transmissão|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||11 - Tipo de by-pass adotado|||||Lista de opções (Por<br>Fase, Trifásico ou<br>Selecionável(Por<br>Fase/Trifásico))||sim||sim|
||**Características daproteção do banco**||||||||||
||12 - Diagrama unifilar indicando os principais<br>componentes do banco, incluindo o circuito principal<br>(capacitores, circuito de amortecimento, GAP<br>controlado,MOV e disjuntor de by-pass)|||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||13 - Corrente de swing e<br>tempo associado<br>considerados no projeto<br>(A/s) (4)||13.1 - Corrente de swing (A)|||Número||sim||sim|
||||13.2 - Tempo associado (s)|||Número||sim||sim|
||14 - Nívelprotetivo(kVpico/pu) (4)|||||Número||sim||sim|
||15 - Características dos<br>varistores(4)||15.1 - Energia máxima dos<br>varistores(MJ/fase)|||Número||sim||sim|
||||15.2 - Tensão nominal (kV<br>eficaz)|||Número||sim||sim|
||||15.3 - Característica V x I|||Arquivo em anexo||sim||sim|

**56 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||||15.4 - MCOV(kV eficaz)|||Número||sim||sim|
||16 - Tempo de disparo do GAP(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||17 - Tensão mínimapara disparo do GAP(pu)|||||Número||sim||sim|
||18 - Ajustes do by-pass(4)||18.1 - Iset(kA)|||Número||sim||sim|
||||18.2 - Eset(MJ)|||Número||sim||sim|
||||18.3 - dE/dt(MJ/ms)|||Número||sim||sim|
||19 - Tempo de retardo do controle / transmissão ótica<br>do sinal de by-pass s/considerar o retardo<br>correspondente ao disparo do GAP(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||20 - Tempo de atuação do disjuntor de by-pass(ms) (4)|||||Número||sim||sim|
||**Níveis de Isolamento**||||||||||
||21 - Tensão máxima operativa a 60 Hz(kV eficaz)|||||Número||sim||sim|
||22 - Níveis de isolamento<br>daplataforma(kV crista)||22.1 - Atmosférico,a seco|||Número||sim||sim|
||||22.2 - Manobra,sob chuva|||Número||sim||sim|
||**Modelos**||||||||||
||23 - Diagrama em blocos dos sistemas de controle, no<br>domínio da freqüência, representado através das<br>funções de transferência, com a respectiva topologia.<br>Devem ser fornecidos os valores dos parâmetros, bem<br>como as suas faixas de ajuste e uma descrição sucinta<br>dos seus significados.(4)|||||Arquivo em Anexo||sim||sim|
||24 - Fornecer modelo do TCSC no programa ANATEM,<br>para avaliação de estabilidade eletromecânica(4)|||||Arquivo em Anexo||sim||sim|
||25 - Fornecer modelo do TCSC, no programa ATP, para<br>simulações de transitórios eletromagnéticos, com os<br>retardos inerentes ao sistema de controle/transmissão<br>do sinal, além do disparo do GAP:(4)<br>- O modelo deve representar com fidelidade o by-pass<br>do BCS.<br>- O modelo deve ser documentado c/modelagem blocos<br>implementado no ATP.|||||Arquivo em Anexo||sim||sim|
||**Comportamento térmico do banco**||||||||||
||26 - Temperatura máxima suportável pelas pastilhas do<br>MOV(°C)|||||Número||sim||sim|
||27 - Temperatura máxima atingida pelas pastilhas do<br>MOV nas sequências de falta que definiram o<br>dimensionamento da energia dissipada(°C)|||||Número||sim||sim|
||**Demais equipamentos do banco - Chaves seccionadoras**||||||||||
||28 - Corrente nominal(A)|||||Número||sim||sim|
||29 - Corrente de curto-circuito(kA)|||||Número||sim||sim|
||30 - Corrente de curto-circuito assimétrica(kA)|||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.||||||||||

**57 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CAPACITOR SÉRIE CONTROLADO A TIRISTOR**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||(3)Informar também a corrente nominal e as correntes para os períodos de 30 minutos, 2 horas e 8 horas.<br>Deve também ser informada a periodicidade permitida para os períodos de sobrecarga e quantas vezes as<br>mesmas podem ser aplicadas ao longo da vida útil do equipamento.|||||||||
||(4)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e semprequepossívelpara os demais equipamentos.|||||||||

A.3.2.14.  Centelhador 

|**CENTELHADOR**|**CENTELHADOR**|**CENTELHADOR**|**CENTELHADOR**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|
|XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)|Número|sim|sim|
|XV - Conectividade do ativo – Barra 1|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|sim|sim|
|XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|não|sim|

**58 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**CENTELHADOR**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Centelhador de?||||Lista de opções (Linha<br>de Transmissão,<br>Transformador, Reator,<br>Capacitor, Barramento,<br>Outro)||sim||sim|
||2- Localização||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características técnicas**|||||||||
||3 - Tensão nominal do centelhador(kV -  fase-terra)||||Número||sim||sim|
||4 - Arranjo dos eletrodos||||Lista de opções (Haste-<br>Haste, Anel-Haste,<br>Esfera- Esfera,Outro)||sim||sim|
||5 - Distância entre eletrodos(cm)||||Número||sim||sim|
||6 - Tensão disruptiva para impulso atmosférico - V50%(kV<br>crista)||||Número||sim||sim|
||7 - Tensão disruptiva para surto de manobra - V50%(kV<br>crista)||||Número||sim||sim|
||8 - Tensão disruptivapara 60 Hz - V50% (kV eficaz)||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||

## A.3.2.15.  Filtro de harmônicos passivo 

|**FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO**|**FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO**|**FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO**|**FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação|não|sim|

**59 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||||||comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|||||
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Tipo do filtro||||Lista de opções<br>(Sintonia Simples, Dupla<br>Sintonia, Tripla Sintonia,<br>High Pass ou Outro)||sim||sim|
||2 - Fabricante||||Alfanumérico||não||sim|
||**Características Elétricas**|||||||||
||3 - Tensão nominal do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||4 - Parâmetros elétricos,como filtrogeral(sintonia dupla) (3)|||||||||
||4.1 - Capacitor(ramo série) (μF)||||Número||sim||sim|
||4.2 - Indutor(ramo série) (mH)||||Número||sim||sim|
||4.3- Fator de qualidade do indutor (ramo série), para 60<br>Hz||||Número||sim||sim|
||4.4 - Capacitor(ramoparalelo) (μF)||||Número||sim||sim|
||4.5 - Indutor(ramoparalelo) (mH)||||Número||sim||sim|
||4.6 - Fator de qualidade do indutor (ramo paralelo), para<br>60 Hz||||Número||sim||sim|
||4.7 - Resistor(ramoparalelo) (Ω) (4)||||Número||sim||sim|
||5 - Localização do resistor do ramo paralelo(4)<br>(série/paralelo)||||Número||sim||sim|
||6 - Potência nominal trifásica do filtro (Mvar), aplicada<br>ao item 3||||Número||sim||sim|
||7 - Ligação trifásica do filtro||||Lista de opções (Estrela<br>com Neutro Aterrado,<br>Estrela com Neutro||sim||sim|

**60 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**FILTRO DE HARMÔNICO PASSIVO**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|||||||Isolado, Triângulo ou<br>Outro)|||||
||8 - Perda máxima trifásica do filtro(kW)|||||Número||sim||sim|
||9 - Dimensionamento dos componentes em Regime Permanente||||||||||
||9.1 - Capacitor (ramo<br>série)||9.1.1 - Tensão máxima(kVp)|||Número||sim||sim|
||||9.1.2 - Corrente Térmica<br>Máxima(kArms)|||Número||sim||sim|
||9.2 - Indutor (ramo série)||9.2.1 - Tensão máxima(kVp)|||Número||sim||sim|
||||9.2.2 - Corrente Térmica<br>Máxima(kArms)|||Número||sim||sim|
||9.3 - Capacitor (ramo<br>paralelo)||9.3.1 - Tensão máxima(kVp)|||Número||sim||sim|
||||9.3.2 - Corrente Térmica<br>Máxima(kArms)|||Número||sim||sim|
||9.4 - Indutor (ramo<br>paralelo)||9.4.1 - Tensão máxima(kVp)|||Número||sim||sim|
||||9.4.2 - Corrente Térmica<br>Máxima(kArms)|||Número||sim||sim|
||9.5 - Resistor (ramo<br>paralelo)(4)||9.5.1 - Tensão máxima(kVp)|||Número||sim||sim|
||||9.5.2 - Corrente Térmica<br>Máxima(kArms)|||Número||sim||sim|
||10 - Ordem de harmônicos filtradas|||||Número||sim||sim|
||11 - Diagrama completo do filtro identificando todos os<br>seus elementos, cujos valores devem ser explicitados na<br>tabela acima.|||||Arquivo anexo||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.||||||||||
||(3)Indicar como zero ou infinito os valores para os ramos inexistentes, dependendo do caso.||||||||||
||(4)O resistor dos filtros de dupla sintonia pode estar em paralelo ou em série com o indutor do ramo<br>paralelo.||||||||||

## A.3.2.16.  Válvulas 

|**VÁLVULA**|**VÁLVULA**|**VÁLVULA**|**VÁLVULA**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente:<br>Identificador da<br>Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|

**61 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**VÁLVULA**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||III - Concessão||||Ideccd:<br>Identificador da<br>concessão no SIGET||sim||sim|
||IV - Tipo de corrente||||Lista de opções (CA<br>ou CC)||sim||sim|
||V - Código do módulo no SIGET||||Idemdl:<br>Identificador do<br>Módulo no SIGET||sim||sim|
||VI - Data de fabricação(1)||||Data de fabricação<br>do<br>equipamento<br>(Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe:<br>Identificador da<br>subestação no<br>SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação do<br>equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Fabricante||||Alfanumérico.||não||sim|
||2 - Normas Técnicas de referência||||Alfanumérico.||sim||sim|
||3 - Tipo de construção||||Lista de opções<br>(Estrutura metálica,<br>Alvenaria,<br>Contêiner ou<br>Outros)||sim||sim|

**62 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**VÁLVULA**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||4 - Tipo de montagem|||||Lista de opções<br>(Suspensa,<br>Com base ou Outro)||sim||sim|
||**Características Técnicas**||||||||||
||5 - Tipo de isolamento|||||Lista de opções (Ar<br>ou Outro)||sim||sim|
||6 - Elemento refrigerante|||||Lista de opções<br>(Água ou Outro)||sim||sim|
||7 - Descrição|7.1 - Tipo||||Lista de opções<br>(Dupla, Quádrupla,<br>Óctupla,Outro)||sim||sim|
|||7.2 - Nº de válvulasporpolo||||Número||sim||sim|
||8 - Tiristor|8.1 - Tipo||||Alfanumérico||sim||sim|
|||8.2 -Quantidadepor válvula||||Número||sim||sim|
|||8.3 - Número de elementos<br>redundantes||||Número||sim||sim|
|||8.4 - Número de módulos tiristores||||Número||sim||sim|
||9 - Faixa de Corrente<br>(A)|9.1 - Nominal||||Número||sim||sim|
|||9.2 - Mínima||||Número||sim||sim|
|||9.3 - Máxima||||Número||sim||sim|
|||9.4 - Sobrecarga||||Número||sim||sim|
||10 - Faixa de Tensão<br>(kV)|10.1 - Nominal, polo-terra||||Número||sim||sim|
|||10.2 - Máxima, polo-terra||||Número||sim||sim|
|||10.3 - Reduzida, polo neutro||||Número||sim||sim|
|||10.4 - Máxima na barra de neutro||||Número||sim||sim|
||11 - Ângulos de<br>controle (°el)|Retificador|||||||||
|||11.1 - Nominal||||Número||sim||sim|
|||11.2 - Mínimo||||Número||sim||sim|
|||11.3 - Máximo||||Número||sim||sim|
|||Inversor|||||||||
|||11.4 - Nominal||||Número||sim||sim|
|||11.5 - Mínimo||||Número||sim||sim|
|||11.6 - Máximo||||Número||sim||sim|
|||11.7 - Mínimo absoluto||||Número||sim||sim|
|||11.8 - Máximo como função da<br>corrente||||Número||sim||sim|
||12 - Reatância de<br>comutação|12.1 - Nominal(pu)||||Número||sim||sim|
|||12.2 - Mínimo(pu)||||Número||sim||sim|
|||12.3 - Máximo(pu)||||Número||sim||sim|
|||12.4 - Basepotência(MVA)||||Número||sim||sim|
|||12.5 - Base tensão(kV)||||Número||sim||sim|
|||12.6 - Contribuição do filtro PLC(pu)||||Número||sim||sim|
||13 - Capacitor de|13.1 - Capacitância(μF)||||Número||sim||sim|

**63 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**VÁLVULA**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||comutação (CCC)|13.2 - Contribuição para a reatância<br>de comutação(pu)||||Número||sim||sim|
||14 - Valor deperdasgarantido(%)|||||Número||sim||sim|
||15 - Corrente de curto-circuito(kA)|||||Número||sim||sim|
||**Níveis de isolamento através da válvula(kV)**||||||||||
||16 - SIPL/SIWL|||||Número||sim||sim|
||17 - LIPL/LIWL|||||Número||sim||sim|
||18 - FWPL/FWWL|||||Número||sim||sim|
||19 - Sobretensão mínima para seleção<br>do nível do disparoprotetivo(kV)|||||Número||sim||sim|
||20 - Relatório do circuitoprincipal|||||Arquivo anexo||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.||||||||||

## A.3.2.17.  Reator de alisamento 

|**REATOR DE ALISAMENTO**|**REATOR DE ALISAMENTO**|**REATOR DE ALISAMENTO**|**REATOR DE ALISAMENTO**|**REATOR DE ALISAMENTO**|
|---|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**||
|**Dados de Cadastro**|||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico||sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador da<br>Transmissora no SIGET||sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da concessão<br>no SIGET||sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções(CA ou CC)||sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do Módulo<br>no SIGET||sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico||sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico||sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico||não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico||sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico||sim|sim|
|XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de<br>instalação do equipamento(kV)|Número||sim|sim|

**64 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**|||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**|||
||**REATOR DE ALISAMENTO**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**||
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra específica de<br>conectividade||||sim|sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra específica de<br>conectividade||||não|sim|
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Localização do reator||||Lista de opções (Barra CC, Barra<br>de neutro ou Outro)||||sim|sim|
||2 - Fabricante||||Alfanumérico||||sim|sim|
||3 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano<br>de fabricação||||Alfanumérico||||sim|sim|
||**Características Elétricas**||||||||||
||4 - Indutância|4.1 - Nominal(mH)|||Número||||sim|sim|
|||4.2 - Tolerância(%)|||Número||||sim|sim|
||5 - Faixa de corrente (A)|5.1 - Nominal|||Número||||sim|sim|
|||5.2 - Sobrecarga|||Número||||sim|sim|
|||5.3 - Harmônica (incluir<br>tabela)|||Número||||sim|sim|
||6 - Corrente de curto-circuito(kA)||||Número||||sim|sim|
||7 - Tensão nominalpara terra(kV)||||Número||||sim|sim|
||8 - Níveis de isolamento<br>(kV)|8.1 - SIPL/SIWL|||||||||
|||8.1.1 - Para terra|||Número||||sim|sim|
|||8.1.2 - Através do reator|||Número||||sim|sim|
|||8.2 - LIPL/LIWL|||||||||
|||8.2.1 - Para terra|||Número||||sim|sim|
|||8.2.2 - Através do reator|||Número||||sim|sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.||||||||||

## A.3.2.18.  Filtro PLC 

|**FILTRO PLC**|**FILTRO PLC**|**FILTRO PLC**|**FILTRO PLC**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJET**<br>**O**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT**<br>**.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente:<br>Identificador da<br>Transmissora no SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador<br>da concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|

**65 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**|||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**|||
||**FILTRO PLC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJET**<br>**O**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT**<br>**.**||
||V - Código do módulo no SIGET||||Idemdl: Identificador<br>do Módulo no SIGET||sim||sim||
||VI - Data de fabricação(1)||||Data de fabricação do<br>equipamento<br>(Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim||
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim||
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim||
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim||
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim||
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim||
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador<br>da subestação no<br>SIGET||sim||sim||
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim||
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||Número||sim||sim||
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim||
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim||
||**Dados Gerais**||||||||||
||1 - Localização||||Alfanumérico||sim||sim||
||2 - Fabricante||||Alfanumérico||sim||sim||
||3 - Norma de especificação ou aplicável no ano de<br>fabricação||||Alfanumérico||sim||sim||
||**Características Elétricas**||||||||||
||4 - Tensão nominal do equipamento(kV)||||Número||sim||sim||
||5 - Parâmetros elétricos||||||||||
||5.1 - Indutor(ramo série) (mH)||||Número||sim||sim||
||5.2 - Fator de qualidade do indutor (ramo série) para 60<br>Hz||||Número||sim||sim||
||5.3 - Descrição da unidade de sintonia incluindo para-<br>raios e níveis deproteção do indutor(ramo série)||||Alfanumérico||sim||sim||
||5.4 - Capacitor(ramoparalelo) (μF)||||Número||sim||sim||
||5.5 - Descrição da unidade de sintonia incluindo para-<br>raios e níveis deproteção do capacitor(ramoparalelo)||||Alfanumérico||sim||sim||
||6 - Potência nominal trifásica do filtro(Mvar)||||Número||sim||sim||

**66 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**|||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**|||
||**FILTRO PLC**||||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJET**<br>**O**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT**<br>**.**||
||7 - Diagrama completo do filtro, identificando todos os<br>seus elementos, cujos valores devem ser explicitados na<br>tabela acima||||Arquivo anexo||sim||sim||
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.||||||||||

## A.3.2.19.  Bobina de bloqueio 

|**BOBINA DE BLOQUEIO**|**BOBINA DE BLOQUEIO**|**BOBINA DE BLOQUEIO**|**BOBINA DE BLOQUEIO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJET**<br>**O**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT**<br>**.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Tipo de corrente|Lista de opções (CA ou<br>CC)|sim|sim|
|V - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|VI - Data de fabricação(1)|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Entrada em operação comercial(1)|Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VIII - Número operacional|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código identificador do ativo na concessionária|Alfanumérico|sim|sim|
|X - Número dopatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|XI - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|XII - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|XIII - Pátio|Alfanumérico|sim|sim|
|XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)|Número|sim|sim|
|XV - Conectividade do ativo – Barra 1|Conforme regra<br>específica de<br>conectividade|sim|sim|

**67 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**|||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**|||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**|||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**|||
||**BOBINA DE BLOQUEIO**|||||||||||
||**DESCRIÇÃO**|||||**TIPO DE DADO**||**PROJET**<br>**O**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT**<br>**.**||
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)|||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim||
||**Dados Gerais**|||||||||||
||1 - Linha onde a entidade está localizada|||||Alfanumérico||sim||sim||
||2 - Fabricante|||||Alfanumérico||não||sim||
||3 - Tipo|||||Alfanumérico||não||sim||
||4 - Normas Técnicas de referência|||||Alfanumérico||sim||sim||
||**Características técnicas**|||||||||||
||5 - Tensão máxima de operação contínua(kV - eficaz)|||||Número||sim||sim||
||6 - Tensão máxima suportável em condições de<br>emergência durante 1 hora(kV eficaz) (3)(4)|||||Número||sim||sim||
||7 - Corrente nominal(A - eficaz)|||||Número||sim||sim||
||8 - Capacidade de sobrecarga(A - eficaz/Horas) (3)|||||Número||sim||sim||
||9 - Corrente suportável nominal de curta duração (1<br>segundo) (kA - eficaz)|||||Número||sim||sim||
||10 - Valor de crista da corrente suportável nominal (kA -<br>crista) (3)|||||Número||sim||sim||
||11 - Indutância(mH)|||||Número||sim||sim||
||12 - Bandas de frequência||(kHz)|||Número||sim||sim||
||13 - Frequência(Hz)|||||Número||sim||sim||
||14 - Relação X/R(3)|||||Número||sim||sim||
||15 - Níveis de isolamento<br>(kV crista)(3)||15.1 - Atmosférico,a seco|||Número||sim||sim||
||||15.2 - De manobra, sob<br>chuva(5)|||Número||sim||sim||
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||||
||(3)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e sempre que possível para os demais equipamentos.<br>(4)Obrigatório para equipamento com tensão nominal igual ou superior a 138 kV.|||||||||||
||(5)Obrigatóriopara equipamento com tensão nominal igual ou superior a 345 kV.|||||||||||

## A.3.2.20.  Reator limitador de corrente de curto-circuito 

|**REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO**|**REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO**|**REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO**|**REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome do equipamento|Alfanumérico|sim|sim|

**68 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||II - Transmissora||||IdAgente: Identificador<br>da Transmissora no<br>SIGET||sim||sim|
||III - Concessão||||Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET||sim||sim|
||IV - Tipo de corrente||||Lista de opções (CA ou<br>CC)||sim||sim|
||V - Código do módulo no SIGET||||Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET||sim||sim|
||VI - Data de fabricação(1)||||Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VII - Entrada em operação comercial(1)||||Data de início da<br>operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)||não||sim|
||VIII - Número operacional||||Alfanumérico||sim||sim|
||IX - Código identificador do ativo na concessionária||||Alfanumérico||sim||sim|
||X - Número dopatrimônio||||Alfanumérico||não||sim|
||XI - Nome da subestação||||Alfanumérico||sim||sim|
||XII - Código SIGET da subestação||||Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET||sim||sim|
||XIII - Pátio||||Alfanumérico||sim||sim|
||XIV - Tensão nominal do sistema no ponto de instalação<br>do equipamento(kV)||||Número||sim||sim|
||XV - Conectividade do ativo – Barra 1||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||sim||sim|
||XVI - Conectividade do ativo – Barra 2(2)||||Conforme regra<br>específica de<br>conectividade||não||sim|
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Localização do reator||||Lista de opções (Linha<br>de Transmissão,<br>Barramento,Outro)||sim||sim|
||2 - Nome do equipamento onde está localizado||||Alfanumérico||sim||sim|
||3 - É unidade reserva?||||Lista de opções (Sim ou<br>Não)||sim||sim|
||4 - Fabricante||||Alfanumérico||não||sim|
||5 - Norma de especificação ou norma aplicável no ano de<br>fabricação||||Alfanumérico||sim||sim|
||**Características Elétricas**|||||||||
||6 - Potência nominal(Mvar)||||Número||sim||sim|
||7 - Frequência(Hz)||||Número||sim||sim|

**69 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**REATOR LIMITADOR DE CURTO-CIRCUITO**|||||||||
||**DESCRIÇÃO**||||**TIPO DE DADO**||**PROJETO**<br>**BÁSICO**||**COMO**<br>**IMPLANT.**|
||8 - Indutânciapor fase(mH)||||Número||sim||sim|
||9 - Impedância nominal(Ω)||||Número||sim||sim|
||10 - Corrente nominal(A)||||Número||sim||sim|
||11 - Tensão Nominal(kV)||||Número||sim||sim|
||12 - Fator dequalidade||||Número||sim||sim|
||13 - Resfriamento||||Alfanumérico||sim||sim|
||14 - Nível de ruído(2)||||Número||sim||sim|
||15 -Queda de tensãopor fase(%) (3)||||Número||sim||sim|
||16 - Perdaspor fase(kW) (3)||||Número||sim||sim|
||17 - Corrente de curta duração(kA - eficaz)||||Número||sim||sim|
||18 - Valor de crista da corrente de curta duração (kA -<br>crista)||||Número||sim||sim|
||19 - Duração da corrente de curta duração(s)||||Número||sim||sim|
||20 - Potência máxima dissipada sob curto-circuito (Mvar)<br>(3)||||Número||sim||sim|
||(1)Na impossibilidade de se ter a data precisa a informação pode ser cadastrada nos formatos<br>01/MM/AAAA ou 01/01/AAAA.<br>(2)Campos opcionais.|||||||||
||(3)Deve ser sempre informado em caso de equipamento com entrada em operação a partir de<br>01/01/2013 e semprequepossívelpara os demais equipamentos.|||||||||

## A.3.2.21.  Dispositivo de Proteção - Relé ou IED ( _Intelligent Eletronic Device_ ) 

|**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - RELÉ OU IED(****_INTELLIGENT ELETRONIC DEVICE_) (1)**|**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - RELÉ OU IED(****_INTELLIGENT ELETRONIC DEVICE_) (1)**|**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - RELÉ OU IED(****_INTELLIGENT ELETRONIC DEVICE_) (1)**|**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - RELÉ OU IED(****_INTELLIGENT ELETRONIC DEVICE_) (1)**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador da<br>Transmissora no SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|V - Data de fabricação|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VI - Entrada em operação comercial|Data de início da operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Número depatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|VIII - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|

**70 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||**Dados Gerais**|||||||||
||1 - Fabricante||||Alfanumérico||não||sim|
||2 - Modelo||||Alfanumérico||não||sim|
||3 - Tecnologia||||Lista de opções<br>(Eletromecânico, Estático<br>ou Digital)||não||sim|
||3 - Identificador do dispositivo(Nome Curto) (2)||||Alfanumérico||não||sim|
||4 - Descrição do dispositivo(Nome Longo) (3)||||Alfanumérico||não||sim|
||6 - Tipo de Equipamento Protegido||||Lista de opções (Linha,<br>Transformador, Reator,<br>Capacitor, Compensador<br>Estático, Compensador<br>Síncrono, Capacitor Série<br>Fixo, Capacitor Série<br>Controlado a Tiristor ou<br>Barramento)||sim||sim|
||7 - Identificação do Equipamento Protegido||||Alfanumérico||sim||sim|
||(1)O cadastro dessa entidade é opcional caso a data de entrada em operação seja anterior a 01/01/2022.<br>(2)Exemplo de preenchimento: PPLT.<br>(3)Exemplo de preenchimento: Proteção Principal - Linha de transmissão.|||||||||

## A.3.2.22.  Registrador de Perturbações 

|**REGISTRADOR DE PERTURBAÇÕES(1)**|**REGISTRADOR DE PERTURBAÇÕES(1)**|**REGISTRADOR DE PERTURBAÇÕES(1)**|**REGISTRADOR DE PERTURBAÇÕES(1)**|
|---|---|---|---|
|**DESCRIÇÃO**|**TIPO DE DADO**|**PROJETO**<br>**BÁSICO**|**COMO**<br>**IMPLANT.**|
|**Dados de Cadastro**||||
|I - Nome|Alfanumérico|sim|sim|
|II - Transmissora|IdAgente: Identificador da<br>Transmissora no SIGET|sim|sim|
|III - Concessão|Ideccd: Identificador da<br>concessão no SIGET|sim|sim|
|IV - Código do módulo no SIGET|Idemdl: Identificador do<br>Módulo no SIGET|sim|sim|
|V - Data de fabricação|Data de fabricação do<br>equipamento (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VI - Entrada em operação comercial|Data de início da operação<br>comercial (Formato:<br>DD/MM/AAAA)|não|sim|
|VII - Número depatrimônio|Alfanumérico|não|sim|
|VIII - Nome da subestação|Alfanumérico|sim|sim|
|IX - Código SIGET da subestação|Idesbe: Identificador da<br>subestação no SIGET|sim|sim|
|**Dados Gerais**||||
|1 - Fabricante|Alfanumérico|não|sim|
|2 - Modelo|Alfanumérico|não|sim|
|3 - Comprovação da emissão do registro de oscilografia no<br>sistema SPERT(2)|Arquivo em anexo|não|sim|

**71 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||**Nome**||**Submódulo**|**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
||**Verificação da conformidade das instalações**<br>**de transmissão aos requisitos**||**7.3**|**Procedimental**||**2024.04**||**01/08/2024**||
||4 - Lista das grandezas analógicas e sinais digitais registrados<br>(3)||||Arquivo em anexo||sim||sim|
||(1)O cadastro dessa entidade é opcional caso a data de entrada em operação seja anterior a 01/01/2022.<br>(2)Integração ao SPERT e emissão da comprovação do envio do registro de oscilografia para o SPERT (RECIBO).<br>(3)O arquivo a ser anexado deverá seguir o modelo padrão do ONS.|||||||||

**72 / 72** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br