Procedimentos de Rede — Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede Básica de instalações com elementos não lineares ou especiais
Data de publicação: 2026-05-01



## **Submódulo 7.8** 

# **Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede Básica de instalações com elementos não lineares ou cargas elétricas especiais** 

## **Operacional** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2026.04**|**Resolução da Reunião de Diretoria**<br>**do ONS nº 0056/2026**|**30/04/2026**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede**<br>**Básica de instalações com elementos não lineares ou**<br>**especiais**<br>**7.8**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **ÍNDICE** 

|**1.**|**AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE INSTALAÇÃO NÃO LINEAR EM PROCESSO DE ACESSO OU DE**|
|---|---|
||**INTEGRAÇÃO À REDE BÁSICA...........................................................................................................3**|
||1.1.<br>Estudos para avaliação de desempenho quanto à QEE ................................................................3|
||1.2.<br>Campanhas de medição para avaliação de desempenho quanto a QEE.......................................3|
|**2.**|**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................4**|

**2 / 5** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede**<br>**Básica de instalações com elementos não lineares ou**<br>**especiais**<br>**7.8**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **1. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE INSTALAÇÃO NÃO LINEAR EM PROCESSO DE ACESSO OU DE INTEGRAÇÃO À REDE BÁSICA** 

## **1.1. Estudos para avaliação de desempenho quanto à QEE** 

1.1.1.  O agente realiza estudos de Qualidade de Energia Elétrica (QEE) definidos no Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologias para estudos elétricos, que tratam das avaliações de impacto da instalação quanto à flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão no Ponto de Acoplamento Comum (PAC), e os submete à apreciação do ONS, dentro do prazo estabelecido no Submódulo 7.1 – Acesso às instalações de transmissão ou do prazo estabelecido nos documentos de outorga, sob a forma de relatório, incluindo informações detalhadas quanto aos dados, modelos e metodologias utilizadas, bem como os resultados obtidos e as eventuais ações a serem desenvolvidas no sentido de adequar o desempenho da instalação aos limites individuais estabelecidos. 

1.1.2.  Em função dos resultados obtidos pelos estudos, podem ser solicitados procedimentos complementares de medição. No Submódulo 2.3 e em demais documentos técnicos, o ONS apresenta um guia básico para a realização desses estudos, a ser utilizado pelo agente como referência. 

1.1.3.  Após avaliação dos relatórios de estudo, o ONS pode apresentar comentários e recomendações relacionadas às metodologias de cálculo utilizadas, atendendo aos Procedimentos de Rede, aos documentos técnicos publicados pelo ONS ou nos documentos de outorga. Os dados utilizados e os resultados obtidos são de responsabilidade do agente. 

1.1.4.  O ONS repassa ao agente todas as informações disponíveis relativas aos estudos a serem realizados. 

## **1.2. Medições para avaliação de desempenho quanto a QEE** 

1.2.1.  A avaliação de desempenho quanto à QEE é realizada por meio de campanhas de medição e de monitoramento contínuo. 

1.2.2.  De forma a atender e complementar o processo de conexão de uma instalação que contenha elementos não lineares ou especiais, são realizadas campanhas de medição de tensão e/ou de corrente, a depender do tipo de empreendimento. Tais campanhas devem ser realizadas a cargo do agente. 

1.2.3.  As campanhas de medição de QEE são pré-requisito para a emissão das declarações de atendimento aos requisitos dos Procedimentos Rede para os acessantes à Rede Básica que possuem componentes não lineares. Similarmente, as campanhas de medição de tensão (pré e pós-tensão) são pré-requisito para a emissão dos termos de liberação para integração de instalações de transmissão à Rede Básica e de interligações internacionais ao SIN que possuam componentes não lineares, conforme os Submódulo 7.13 – Emissão de declaração de atendimento aos Procedimentos de Rede para instalações de geração, Submódulo 7.14 – Emissão de declaração de atendimento aos Procedimentos de Rede para instalações de distribuição, autoprodutor com carga maior que geração, consumidor livre e agente de exportação ou importação de energia e Submódulo 7.15 - Emissão de Termo de Liberação para instalações de transmissão. 

1.2.4.  As campanhas de tensão são realizadas principalmente em dois momentos: imediatamente antes (campanha pré-tensão) e após a entrada em operação da instalação (campanha pós-tensão). Especificamente para parques eólicos e solares fotovoltaicos, será necessária a realização de outra campanha pós-tensão após a implantação da solução de filtragem, quando aplicável. 

**3 / 5** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede**<br>**Básica de instalações com elementos não lineares ou**<br>**especiais**<br>**7.8**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|

1.2.5.  Outro método de avaliação necessário é o monitoramento contínuo dos níveis de distorção harmônica de tensão no PAC, que deve permanecer durante toda a vida útil do empreendimento, conforme detalhado no Submódulo 2.9. 

1.2.6.  A campanha de corrente, quando aplicável, é realizada após a entrada em operação do empreendimento, conforme requisitos estabelecidos no Submódulo 2.9. 

1.2.7.  Para empreendimentos de geração eólica e solar fotovoltaica, inclusive quando fizerem parte de centrais híbridas ou associadas, tendo em vista que o impacto da sua operação na QEE do PAC depende do regime de ventos ou da irradiância solar da região onde se encontra instalada, a campanha pós-tensão é realizada, e o respectivo relatório enviado ao ONS, no prazo máximo estabelecido neste submódulo. 

1.2.8.  O agente encaminha ao ONS os relatórios e planilhas com os resultados das campanhas de medição realizadas. 

1.2.9.  Caso julgue necessário, o ONS pode acompanhar a realização da campanha de medição. Nesse sentido, torna-se necessário que o agente forneça ao ONS, com antecedência mínima estabelecida no presente submódulo, informações quanto à data de realização de cada campanha de medição, bem como informações quanto ao tipo de transdutor e instrumento de medição a ser utilizado. 

## **1.3. Processo de avaliação da qualidade de energia elétrica para agentes de geração** 

1.3.1.  O agente de geração realiza a campanha de medição pré-tensão e implanta o equipamento para monitoração contínua de QEE antes do início da sua operação em teste e encaminha ao ONS os resultados da campanha da campanha de medição e a evidência de implantação do equipamento. 

1.3.2.   O agente de geração realiza as campanhas de medição de corrente, quando solicitado pelo ONS, e de pós-tensão após o início da sua operação comercial e envia ao ONS os resultados das campanhas de medição. 

1.3.3.  O agente de geração realiza e envia ao ONS o estudo de diagnóstico quanto à distorção harmônica de tensão para avaliação de desempenho quanto à QEE. 

1.3.4.  O ONS avalia o estudo de diagnóstico enviado pelo agente de geração e os resultados da campanha de medição pós-tensão, que resultam na indicação ou não da necessidade de realização do estudo de dimensionamento de uma solução de filtragem e posterior implantação da solução. 

1.3.4.1.  Caso os estudos não indiquem necessidade de implantação de filtros e seja identificada violação dos indicadores resultantes da campanha de medição pós-tensão, o agente de geração, o ONS e demais agentes envolvidos no PAC realizam análise, através de um método de atribuição de responsabilidade harmônica, e o ONS indica se o agente de geração e/ou demais agentes devem implantar filtros. 

1.3.5.  Após a implantação dos filtros, o agente de geração realiza outra campanha de medição pós-tensão e envia os resultados ao ONS. 

## **1.4. Processo de avaliação da qualidade de energia elétrica para agentes de transmissão, distribuição e consumidores livres** 

1.4.1.  Os consumidores livres realizam estudo de avaliação do impacto das suas instalações em relação à distorção harmônica de tensão e flutuação de tensão, quando aplicável, e envia ao ONS para análise e insumo para a emissão do Parecer de Acesso. 

1.4.2.  Os agentes de transmissão, distribuição e consumidores livres realiza a campanha de medição prétensão e implanta o equipamento para monitoração contínua de QEE antes do início da sua operação em teste e encaminha ao ONS os resultados da campanha da campanha de medição e a evidência de implantação do equipamento. 

**4 / 5** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede**<br>**Básica de instalações com elementos não lineares ou**<br>**especiais**<br>**7.8**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de**<br>**Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**7.8**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|

1.4.3.   Os agentes de transmissão, distribuição e consumidores livres realizam a campanha pós-tensão após o início da sua operação comercial e envia ao ONS os resultados da campanha de medição. 

## **2. REFERÊNCIAS** 

## 2.1.  Não há referências neste documento. 

**5 / 5** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br