Procedimentos de Rede — Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos
Data de publicação: 2025-03-25



## **Submódulo 2.4** 

# **Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos** 

## **Operacional** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2025.03**|**Resolução da 994ª Reunião de**<br>**Diretoria do ONS**|**25/03/2025**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**OBJETIVO.........................................................................................................................................4**<br>**2.**<br>**REPRESENTAÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS NÃO SIMULADAS INDIVIDUALMENTE.......................4**<br>2.1.<br>Representação em modelo com horizonte de médio prazo .........................................................4<br>2.1.1.<br>Diretrizes gerais...........................................................................................................4<br>2.1.2.<br>Usinas em Operação Comercial...................................................................................4<br>2.1.3.<br>Centrais Geradoras da Expansão (que não iniciaram Operação Comercial) ...............5<br>2.1.4.<br>Centrais Geradoras de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) .............................5<br>2.2.<br>Representação em modelo com horizonte de curto prazo...........................................................6<br>2.2.1.<br>Usinas de geração de fonte eólica...............................................................................6<br>2.2.2.<br>Usinas de geração de outras fontes de energia ..........................................................7<br>2.2.3.<br>Centrais Geradoras de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) .............................7<br>2.3.<br>Representação em modelo com horizonte de curtíssimo prazo...................................................8<br>2.3.1.<br>Geração de fonte eólica ..............................................................................................8<br>2.3.2.<br>Geração de fonte fotovoltaica.....................................................................................9<br>2.3.3.<br>Geração de fonte hidráulica e térmicas ......................................................................9<br>2.3.4.<br>Centrais Geradoras de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) ...........................10<br>**3.**<br>**METODOLOGIA PARA CONSOLIDAÇÃO DA PREVISÃO DE CARGA ...................................................10**<br>3.1.<br>Consolidação para o modelo com horizonte de médio prazo.....................................................10<br>3.1.1.<br>Diretrizes Gerais ........................................................................................................10<br>3.1.2.<br>Levantamento dos dados ..........................................................................................10<br>3.1.3.<br>Previsões de Carga.....................................................................................................11<br>3.2.<br>Consolidação para o modelo com horizonte de curto prazo ......................................................11<br>3.2.1.<br>Diretrizes Gerais ........................................................................................................11<br>3.2.2.<br>Levantamento dos dados ..........................................................................................11<br>3.2.3.<br>Previsões de Carga.....................................................................................................12<br>3.3.<br>Consolidação para o modelo com horizonte de curtíssimo prazo ..............................................12<br>3.3.1.<br>Diretrizes Gerais ........................................................................................................12<br>3.3.2.<br>Processo de previsão de carga ..................................................................................13||||||

**2 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||
|**4.**<br>**REFERÊNCIAS .................................................................................................................................13**<br>**5.**<br>**ANEXOS .........................................................................................................................................14**||||||

**3 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  Este submódulo descreve as metodologias utilizadas para a representação das centrais geradoras não simuladas individualmente nos modelos de otimização eletroenergética utilizados para o planejamento e programação; e para o processo de consolidação da previsão de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

1.1.1.  A representação das centrais geradoras não simuladas individualmente atende aos preceitos determinados na regulamentação [1], considerando as especificidades e granularidades de modelagem possíveis para cada modelo da cadeia energética. 

## **2. REPRESENTAÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS NÃO SIMULADAS INDIVIDUALMENTE** 

## **2.1. Representação em modelo com horizonte de médio prazo** 

## **2.1.1. Diretrizes gerais** 

2.1.1.1.  As gerações de que tratam o item 2.1.2 e os fatores de que tratam o item 2.1.2.1. são atualizados anualmente e utilizados a partir do Programa Mensal da Operação (PMO) de maio de cada ano, sendo contemplada a apuração de dados pelo período de cinco anos, encerrado no mês de dezembro do ano anterior. 

## **2.1.2. Usinas em Operação Comercial** 

2.1.2.1.  A representação da estimativa de geração das usinas não simuladas individualmente em operação comercial é considerada com base na média mensal do histórico dos últimos cinco anos de geração líquida disponibilizada ao SIN de cada usina, agregada por subsistema, por mês e por patamar de carga, para todo o horizonte de planejamento, respeitando a atualização descrita no subitem 2.1.2.10. 

2.1.2.2.  A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE informa ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS os valores do histórico de geração conforme acordo operacional. 

2.1.2.3.  O ONS obtém os valores de geração das usinas que injetam energia na rede de distribuição ou nas Demais Instalações de Transmissão (DIT), e que não possuam medição registrada na CCEE. 

2.1.2.4.  Para as usinas com menos de cinco anos de histórico de geração líquida disponibilizada ao SIN, é considerada a média do histórico existente. 

2.1.2.5.  Caso a usina tenha menos de um ano de operação comercial, são utilizados, nos meses sem histórico de geração, os montantes de energia conforme metodologia descrita no item 2.1.3 de forma a completar um ano de informações. 

2.1.2.6.  No caso de usinas de autoprodução, com carga associada no mesmo sítio, a geração a ser considerada deve ser bruta. 

2.1.2.7.  Usina com operação comercial suspensa ou com revogação da outorga não é representada na oferta a partir do PMO posterior à referida suspensão. 

2.1.2.8.  A repotenciação de usina existente é considerada a partir do PMO posterior à referida mudança. Para determinação da energia associada à alteração de potência é calculado um fator de ajuste que é obtido por mês e patamar de carga, dado pela razão entre a geração líquida mensal por patamar e a potência da usina fornecida pela CCEE. 

2.1.2.9.  O novo montante de energia em cada mês e patamar associado à repotenciação da usina é determinado pela nova potência instalada multiplicada pelo fator de ajuste descrito no item anterior. 

**4 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

2.1.2.10.  Para o 1º mês de simulação, no modelo de médio prazo, em substituição ao montante calculado de energia das usinas eólicas, será utilizada a previsão calculada conforme metodologia descrita no subitem 2.2.1.1. 

2.1.2.11.  Para cálculo da previsão média mensal do primeiro mês da geração eólica por patamar e subsistema utiliza-se a previsão semanal realizada para o dia do PMO, determinada conforme subitem 2.2.1.1.5, agregando-se os valores semanais por patamar de carga e subsistema. Os valores mensais são obtidos pela ponderação dos valores semanais proporcionais ao número de dias do primeiro mês em cada semana e o número total de dias do mês vigente. 

## **2.1.3. Centrais Geradoras da Expansão (que não iniciaram Operação Comercial)** 

2.1.3.1.  As centrais geradoras não simuladas individualmente com cronograma de entrada em operação comercial futuro são representadas a partir de sua data de entrada em operação comercial conforme regulamentação [1][2]. 

2.1.3.2.  Para as usinas que não iniciaram sua operação comercial, o montante de energia considerado é calculado pela soma de suas potências instaladas multiplicada por um fator calculado pelo ONS. 

2.1.3.2.1.   O fator é calculado por mês, fonte, submercado e patamar de carga, e é dado pela soma da razão entre a média da geração líquida e a média da potência dos últimos cinco anos de cada usina, dividido pelo número de centrais geradoras. 

2.1.3.2.2.   No caso de usinas com menos de cinco anos de operação, são considerados no cálculo do fator somente os meses em que a usina esteve em operação. 

2.1.3.3.  Para as usinas eólicas, a representação para o 1º mês de horizonte do estudo é compatível com a metodologia descrita no item 2.2.1. 

## **2.1.4. Centrais Geradoras de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD)** 

2.1.4.1.   O processo de previsão de carga global para o planejamento e para o programa de operação energética estabelece os valores de energia para os modelos de otimização energética. A carga global prevista será atendida por diferentes fontes de geração, simuladas e não simuladas. Uma parcela da carga atendida por geração não simulada será atendida por micro e minigeração distribuída – MMGD, considerando autoconsumo e injeção na rede. 

2.1.4.2.  Os valores de geração de MMGD são obtidos a partir das instalações existentes, com base nos dados publicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL e acrescido das novas instalações que ocorrerão ao longo do período de planejamento previstas pelo ONS. Os ritos de atualização das previsões estão detalhados no relatório da Fase 2 do Grupo de Trabalho – GT MMGD disponibilizado no Portal de Relacionamento do ONS e no portal do CT PMO/PLD. Também são disponibilizados os dados utilizados no processo de atualização das previsões. 

2.1.4.3.  A expansão das instalações de MMGD e respectivas gerações de energia serão obtidas com a utilização do Modelo de Mercado da Micro e Minigeração Distribuída (4MD) da Empresa de Pesquisa Energética – EPE [3]. Sendo os valores de potência instalada previstos pelo modelo 4MD atualizados em função da potência instalada verificada disponibilizada pela ANEEL. É realizada a conversão dessa potência instalada em geração. 

2.1.4.3.1.  No caso da MMGD fotovoltaica, a geração é estimada utilizando-se a irradiação diária global média no plano inclinado, fornecida pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar [4], e aplicando uma taxa de performance estimada para os segmentos. 

**5 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

2.1.4.3.2.  A geração das demais fontes é estimada pelo ONS por subsistema, utilizando-se de fatores de capacidade de usinas do SIN com características semelhantes. 

2.1.4.3.3.  A geração prevista é desagregada em patamares, seguindo a tabela de intervalo dos patamares de carga, referida no Submódulo 4.4 - Consolidação da previsão de carga para programação eletroenergética. 

2.1.4.3.4.  No caso da MMGD fotovoltaica, são calculados os pontos por unidade de profundidade (PU’s da geração média) por subsistema, com base em dados históricos horários de MMGD fotovoltaica. Esses dados abrangem até os 5 anos mais recentes da base histórica. Os PU’s calculados para cada dia são utilizados para o cálculo dos PU’s médios por patamar de carga (leve, média e pesada), por tipo de dia (dia útil e final de semana/feriado) e por mês. 

2.1.4.3.5.  Em virtude da sazonalidade das demais fontes não ser explícita, os patamares dessas fontes são considerados um mesmo valor para todos os períodos. 

## **2.2. Representação em modelo com horizonte de curto prazo** 

## **2.2.1. Usinas de geração de fonte eólica** 

## **2.2.1.1. Metodologia** 

2.2.1.1.1.  A representação das usinas eólicas no primeiro mês operativo do modelo de otimização da operação de curto prazo é realizada com base na previsão gerada pelo modelo de previsão eólica semanal. 

2.2.1.1.2.  O modelo de previsão eólica semanal fornece previsões ou estimativas de geração para três blocos, sendo que cada bloco é composto pelas usinas listadas a seguir: 

- (a) Bloco 1: usinas eólicas dos Tipos I, II-B e II-C; 

- (b) Bloco 2: usinas eólicas do Tipo III; e 

- (c) Bloco 3: usinas eólicas da expansão com data de entrada em operação comercial prevista no primeiro mês operativo. 

2.2.1.1.3.  O resultado do modelo de previsão é dado pelo somatório dos montantes de geração dos três blocos. 

2.2.1.1.4.  A metodologia adotada para a realização da previsão do Bloco 1 consiste na criação de um modelo que relaciona as curvas Vento x Potência, que são estimadas pelo modelo de previsão eólica semi-horário e voltado para o curtíssimo prazo, com dados previstos provenientes de modelos numéricos de tempo (modelos meteorológicos), que são fornecidos por provedores externos. Os parâmetros do modelo são ajustados de forma que a previsão da geração eólica consiga incorporar adequadamente as características do comportamento de médio e curto prazo. 

2.2.1.1.5.  Na sequência, as previsões são selecionadas e/ou combinadas, agregadas por subsistema, semana operativa e patamar de carga. 

2.2.1.1.6.   A geração das usinas que compõem o Bloco 2 é estimada através de um modelo que utiliza os montantes históricos de geração observada das usinas do Bloco 1 (Tipo I, II-B e II-C) e das usinas do Bloco 2 (Tipo III). Em seguida, o montante de previsão do Bloco 1 é aplicado a esse modelo gerando a estimativa do montante de geração das usinas do Bloco 2. 

2.2.1.1.7.  A estimação da geração de cada usina da expansão, que forma o Bloco 3, é feita a partir de uma relação de similaridade da usina com as usinas mais próximas geograficamente contidas no Bloco 1, ponderadas pela relação da usina com as potências das usinas mais próximas. 

**6 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

2.2.1.1.8.  Em caso de indisponibilidade de algum modelo de previsão numérica de tempo, o processo de previsão de geração se dá com os modelos disponíveis no momento de execução do processo. Em caso de indisponibilidade de todos os modelos de previsão numérica de tempo, é utilizada a simulação feita com o modelo iniciado vinte e quatro horas antes da atual. Em caso de nova indisponibilidade, utiliza-se a simulação feita com quarenta e oito horas de antecedência, e assim por diante. 

2.2.1.1.9.  A metodologia detalhada do modelo de previsão de geração eólica semanal é apresentada em Nota Técnica ONS [5]. 

## **2.2.2. Usinas de geração de outras fontes de energia** 

2.2.2.1.  A representação das usinas não simuladas individualmente das demais fontes de energia, para o modelo de curto prazo é realizada conforme descrito no item 2.1. 

## **2.2.3. Centrais Geradoras de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD)** 

2.2.3.1.  O processo de previsão de carga global para o PMO estabelece os valores de energia para os modelos de otimização energética. A carga global prevista será atendida por diferentes fontes de geração, simuladas e não simuladas. Uma parcela da carga atendida por geração não simulada será atendida por MMGD, considerando autoconsumo e injeção na rede. 

2.2.3.2.  Os valores de geração de MMGD são obtidos a partir das instalações existentes, com base nos dados publicados pela ANEEL e acrescido das novas instalações que ocorrerão ao longo do período de planejamento previstas pelo ONS. Os ritos de atualização das previsões estão detalhados no relatório da Fase 2 do GT MMGD disponibilizado no Portal de Relacionamento do ONS e no portal do CT PMO/PLD. Também são disponibilizados os dados utilizados no processo de atualização das previsões. 

2.2.3.3.  Os valores de geração de MMGD são atualizados mensalmente de acordo com o estudo do PMO. Nos estudos do PMO que não forem meses de atualização das previsões de carga para os Estudos de Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo e revisões quadrimestrais do ciclo anual de planejamento da operação energético, somente os meses do horizonte de estudo do PMO serão atualizados. Nos demais meses, todo horizonte de planejamento é atualizado. 

2.2.3.4.  A expansão das instalações de MMGD e respectivas gerações de energia serão obtidas com a utilização do Modelo de Mercado da Micro e Minigeração Distribuída (4MD) da EPE [3]. Sendo os valores de potência instalada previstos pelo modelo 4MD atualizados em função da potência instalada verificada disponibilizada pela ANEEL.  É realizada a conversão dessa potência instalada em geração. 

2.2.3.4.1.  No caso da MMGD fotovoltaica, a geração é estimada utilizando-se a irradiação diária global média no plano inclinado, fornecida pelo Atlas Brasileiro de Energia Solar [4], e aplicando uma taxa de performance estimada para os segmentos. 

2.2.3.4.2.  A geração das demais fontes é estimada pelo ONS por subsistema, utilizando-se de fatores de capacidade de usinas do SIN com características semelhantes. 

2.2.3.4.3.  A geração prevista é desagregada em patamares, seguindo a tabela de intervalo dos patamares de carga, referida no Submódulo 4.4. 

2.2.3.4.4.  No caso da MMGD fotovoltaica, são calculados os pontos por unidade de profundidade (PU’s da geração média) por subsistema, com base em dados históricos horários de MMGD fotovoltaica. Esses dados abrangem até os 5 anos mais recentes da base histórica. Os PU’s calculados para cada dia são utilizados para o cálculo dos PU’s médios por patamar de carga (leve, média e pesada), por tipo de dia (dia útil e final de semana/feriado) e por mês. 

**7 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

2.2.3.4.5.  Em virtude da sazonalidade das demais fontes não ser explícita, os patamares dessas fontes são considerados um mesmo valor para todos os períodos. 

## **2.3. Representação em modelo com horizonte de curtíssimo prazo** 

## **2.3.1. Geração de fonte eólica** 

## **2.3.1.1. Usinas dos Tipos I e II** 

2.3.1.1.1.  A representação desta fonte para as usinas dos Tipos I, II-B e II-C no modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo é feita a partir da previsão de geração eólica gerada pelo modelo de previsão eólica semi-horário. 

2.3.1.1.2.  A metodologia adotada para a realização da previsão do modelo semi-horário consiste na criação dinâmica de curvas Vento x Potência, nas quais se aplicam dados ajustados de previsão numérica de tempo para a obtenção da geração eólica prevista. Os dados previstos, provenientes de modelos numéricos de tempo, são fornecidos por provedores externos. 

2.3.1.1.3.  Mais de um modelo de previsão pode ser utilizado para a previsão da geração. Ao final do processo, as previsões de todos os modelos são combinadas levando-se em consideração o nível de assertividade de cada previsão obtida. 

2.3.1.1.4.  Como resultado desse modelo de previsão, tem-se a previsão de geração da fonte eólica para cada meia hora, em um horizonte que se estende do dia corrente até 9 dias à frente. 

2.3.1.1.5.  Em caso de indisponibilidade de algum modelo de previsão numérica de tempo, o processo de previsão de geração se dá com os modelos disponíveis no momento de execução do processo. Em caso de indisponibilidade de todos os modelos de previsão numérica de tempo, é utilizada a simulação feita com o modelo iniciado vinte e quatro horas antes da atual. Em caso de nova indisponibilidade, utiliza-se a simulação feita com quarenta e oito horas de antecedência, e assim por diante. 

2.3.1.1.6.  O detalhamento da metodologia do modelo de previsão de geração eólica semi-horário é apresentado em [6]. 

2.3.1.1.7.  Após o processamento do modelo de previsão, são consideradas as manutenções nas unidades geradoras eólicas para o primeiro dia do horizonte do modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo. 

## **2.3.1.2. Usinas do Tipo III** 

2.3.1.2.1.  A representação desta fonte para as usinas do Tipo III no modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo é feita a partir de uma regra de estimativa, definida na Nota Técnica [7]. 

## **2.3.2. Geração de fonte fotovoltaica** 

## **2.3.2.1. Usinas do Tipos I e II** 

2.3.2.1.1.  A representação desta fonte para as usinas dos tipos I, II-B e II-C no modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo é feita a partir da previsão de geração fotovoltaica gerada pelo modelo de previsão solar fotovoltaico semi-horário. 

2.3.2.1.2.  A metodologia adotada para a realização da previsão do modelo semi-horário consiste na criação de modelos, nos quais se aplicam dados de previsão numérica de tempo para a obtenção da geração solar 

**8 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

fotovoltaica prevista. Os dados previstos, provenientes de modelos numéricos de tempo, são fornecidos por provedores externos. 

2.3.2.1.3.  Mais de um modelo de previsão pode ser utilizado para a previsão da geração. Ao final do processo, as previsões de todos os modelos são combinadas levando-se em consideração o nível de assertividade de cada previsão obtida. 

2.3.2.1.4.  Como resultado desse modelo de previsão, tem-se a previsão de geração solar fotovoltaica para cada meia hora, em um horizonte que se estende do dia corrente até 9 dias à frente. 

2.3.2.1.5.  Em caso de indisponibilidade de algum modelo de previsão numérica de tempo, o processo de previsão de geração se dá com os modelos disponíveis no momento de execução do processo. Em caso de indisponibilidade de todos os modelos de previsão numérica de tempo, é utilizada a simulação feita com o modelo iniciado vinte e quatro horas antes da atual. Em caso de nova indisponibilidade, utiliza-se a simulação feita com quarenta e oito horas de antecedência, e assim por diante. 

2.3.2.1.6.  O detalhamento da metodologia do modelo de previsão de geração fotovoltaica semi-horário é apresentado em [8]. 

2.3.2.1.7.  Após o processamento do modelo de previsão, são consideradas as manutenções nas unidades geradoras solares para o primeiro dia do horizonte do modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo. 

## **2.3.2.2. Usinas do Tipo III** 

2.3.2.2.1.  A representação desta fonte para as usinas do Tipo III no modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo é feita a partir de uma regra de estimativa, definida na Nota Técnica [7]. 

## **2.3.3. Geração de fonte hidráulica e térmicas** 

## **2.3.3.1. Usinas do Tipos II-B, II-C e III** 

2.3.3.1.1.  A representação desta fonte para as usinas do Tipo III no modelo de otimização da operação de curtíssimo prazo é feita a partir de uma regra de estimativa, definida na Nota Técnica [7]. 

## **2.3.4. Centrais Geradoras de Micro e Minigeração Distribuída (MMGD)** 

2.3.4.1.  O ONS estima a carga diária a ser atendida pela MMGD fotovoltaica das áreas geoelétricas, subsistemas e SIN com base em modelo de estimativa de geração. O modelo consiste em um cálculo utilizando-se da potência instalada, fator de performance dos inversores e irradiância solar. 

2.3.4.1.1.  A potência instalada de todas as instalações de MMGD existente no país é obtida com base em dados disponibilizados pela ANEEL. 

2.3.4.1.2.  Os dados de radiação solar horários utilizados para o processo de estimativa de micro e minigeração distribuída são originários de dados de reanálise do Programa de Observação da Terra, da União Europeia. 

2.3.4.1.3.  Os dados de radiação solar horários previstos utilizados para o processo de previsão de micro e minigeração distribuída são originários do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo. 

2.3.4.1.4.  Para as demais fontes de MMGD, a carga mensal a ser atendida é estimada com base na potência instalada verificada em até dois meses anteriores ao mês corrente e no fator de capacidade extraído de plantas centralizadas. 

**9 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

2.3.4.1.5.  Maiores detalhes sobre os ritos de atualização da estimação histórica e das previsões estão detalhados nos relatórios da Fase 1 e Fase 2 do GT MMGD disponibilizado no Portal de Relacionamento do ONS e no portal do CT PMO/PLD. 

## **3. METODOLOGIA PARA CONSOLIDAÇÃO DA PREVISÃO DE CARGA** 

## **3.1. Consolidação para o modelo com horizonte de médio prazo** 

## **3.1.1. Diretrizes Gerais** 

3.1.1.1.  O processo de previsão de carga para os estudos de Planejamento da Operação Energética de Médio Prazo encontra-se definido no Submódulo 3.5 - Consolidação da previsão de carga para planejamento da operação. 

3.1.1.2.  Esse processo é dividido em duas etapas: na primeira etapa obtém-se os dados necessários para embasamento das previsões e na segunda etapa são definidas as previsões de carga global mensal de energia e demanda para o horizonte de estudo. 

3.1.1.3.  Esse processo é realizado em conjunto com a EPE e a CCEE, conforme Nota Técnica publicada anualmente [9]. 

## **3.1.2. Levantamento dos dados** 

3.1.2.1.  O ONS solicita aos agentes de distribuição, consumidores livres e potencialmente livres, autoprodutores e produtores independentes os dados de carga global de energia em base mensal na unidade MWmed. 

3.1.2.2.  As previsões de demanda ativa máxima global dos agentes, em MW, são obtidos do processo de previsão de carga para o planejamento da operação elétrica, conforme estabelecido no Submódulo 3.5. 

3.1.2.3.  O ONS calcula a carga global de energia verificada com base na geração de MMGD estimada para o mês, nos dados verificados de geração oriundos do sistema de supervisão do ONS e nos dados verificados de geração fornecidos pela CCEE. 

3.1.2.4.  O ONS obtém com base nos dados da ANEEL, a potência instalada de todas as instalações de MMGD existente no país. 

3.1.2.5.  O ONS obtém os dados de irradiação diária global média a partir do Atlas Brasileiro de Energia Solar do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. 

## **3.1.3. Previsões de Carga** 

3.1.3.1.  O ONS analisa as previsões de carga global de energia encaminhadas pelos agentes, realizando comparações com a carga verificada e com as previsões de carga encaminhadas para o Programa Mensal da Operação – PMO. Em caso de dúvidas ou divergências, solicita esclarecimento ao agente. 

3.1.3.2.  O ONS, em reunião conjunta com a EPE e CCEE, define os cenários macroeconômicos para o horizonte de estudo de até 5 anos. 

3.1.3.3.  Definido o cenário macroeconômico, o ONS em conjunto com a EPE e CCEE define as previsões de consumo e perdas totais para o horizonte de estudo e com base nessas previsões calcula-se as projeções de carga global de energia, em periodicidade anual, para o horizonte de estudo. 

**10 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

3.1.3.4.  Desagrega-se as projeções anuais de carga global de energia em base mensal, utilizando a sazonalidade histórica. As previsões mensais são desagregadas em patamares de carga, sendo esses patamares de carga reavaliados anualmente como definido no Submódulo 4.4. 

3.1.3.5.   Com base nas previsões de energia anual, o ONS em conjunto com a EPE e a CCEE define as projeções de demanda ativa máxima, utilizando-se os fatores de carga históricos e a sazonalidade média mensal para a desagregação dessa previsão. 

3.1.3.6.  O ONS prevê os valores de MMGD com base na potência instalada de dois meses anteriores ao estudo do PMO no qual será considerado e da irradiação diária global média de cada mês, conforme metodologia divulgada em Nota Técnica no Portal de Relacionamento do ONS e no Portal do CT PMO/PLD. 

## **3.2. Consolidação para o modelo com horizonte de curto prazo** 

## **3.2.1. Diretrizes Gerais** 

3.2.1.1.  O Submódulo 4.4 define o processo de consolidação da previsão de carga para o PMO. 

3.2.1.2.  Esse processo é dividido em duas etapas: na primeira etapa são levantados todos os dados necessários para embasamento das previsões de carga global de energia e na segunda etapa são definidas as previsões de carga global de energia mensal e semanal para o horizonte de estudo. 

3.2.1.3.  As premissas, análises e resultados são publicadas semanalmente, conforme [10], e apresentadas aos agentes. 

## **3.2.2. Levantamento dos dados** 

3.2.2.1.  O ONS solicita aos agentes de distribuição, consumidores livres e potencialmente livres, autoprodutores e produtores independentes os dados de carga global de energia mensal e semanal em MWmed, como definido no Submódulo 3.5, para o horizonte de estudo. 

3.2.2.2.  Os agentes de distribuição enviam ao ONS os dados verificados de geração horária das usinas que injetam em sua rede de Distribuição ou em DIT que não constam na CCEE, para composição da carga global de energia. 

3.2.2.3.  O ONS obtém com base nos dados da ANEEL a potência instalada de todas as instalações de MMGD existente no país. 

3.2.2.4.  O ONS obtém os dados de irradiação diária global média a partir do Atlas Brasileiro de Energia Solar do INPE. 

3.2.2.5.  O ONS calcula a carga global de energia verificada com base na geração de MMGD estimada para o mês, nos dados verificados de geração oriundos do sistema de supervisão do ONS, nos dados verificados de geração fornecidos pela CCEE e nos dados de geração fornecidos pelos agentes. 

3.2.2.6.  O ONS executa os modelos de previsão internos para embasamento das previsões de carga global de energia. 

3.2.2.7.  O ONS utiliza como premissa para as previsões de carga global de energia o cenário meteorológico previsto pela equipe de meteorologia do ONS para o horizonte de estudo. 

## **3.2.3. Previsões de Carga** 

3.2.3.1.  O ONS analisa os desvios de previsão de carga global de energia dos agentes em relação a carga verificada dos meses anteriores ao PMO. Destaca-se que, ao somar a carga dos agentes que compõem aquele 

**11 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

subsistema e a parcela de perdas da Rede Básica obtém-se as previsões de carga global de energia dos subsistemas utilizando as informações dos agentes. 

3.2.3.2.  O ONS analisa os desvios dos dados de carga global de energia verificados em relação as previsões consolidadas para os estudos do planejamento da operação energética de médio prazo e as previsões dos modelos de previsão de carga global de energia do ONS, dos meses anteriores ao PMO. 

3.2.3.3.   O ONS analisa o comportamento sazonal histórico da carga global de energia para embasamento das previsões. 

3.2.3.4.  O ONS define em reunião, com a participação da CCEE, as previsões de carga global de energia mensais para o horizonte de estudo, com base nas análises realizadas nas etapas 2.1, 2.2 e 2.3, nas previsões de carga global de energia informadas pelos agentes, nas previsões de carga global de energia dos modelos e nas previsões de carga global de energia para os estudos de planejamento da operação energética de médio prazo. Sendo realizado ajustes que julgar de relevância em função do comportamento da carga, das previsões meteorológicas e de outras variáveis que tenham interferido nos resultados. 

3.2.3.5.  O ONS desagrega as previsões mensais do primeiro mês do horizonte em semanas operativas com base nos valores verificados, nas informações meteorológicas para o período (sendo considerada de forma qualitativa na primeira semana operativa e nas demais semanas as previsões seguem de forma quantitativas) e nas previsões de carga global de energia dos modelos do ONS. 

3.2.3.6.   Consolidadas as previsões de carga global de energia, os valores são disponibilizados em patamares de carga. Sendo esses patamares de carga reavaliados anualmente como definido no submódulo 4.4 dos procedimentos de rede. 

3.2.3.7.   O ONS prevê os valores de MMGD com base na potência instalada de dois meses anteriores ao estudo do PMO e da irradiação diária global média de cada mês, de acordo com metodologia divulgado em Nota Técnica no Portal de Relacionamento do ONS. 

## **3.3. Consolidação para o modelo com horizonte de curtíssimo prazo** 

## **3.3.1. Diretrizes Gerais** 

3.3.1.1 O processo de consolidação da previsão de carga para a Programação Diária da Operação é definido no Submódulo 4.4. 

3.3.1.2 O ONS considera para o processo de previsão de carga para a programação diária eletroenergética, estabelecida no Submódulo 4.5 – Programação Diária da Operação, os valores de carga global obtidos a partir do sistema de medição de supervisão do ONS, dos dados de medição de geração de usinas não supervisionadas que injetam na Rede de Distribuição informados pela CCEE e de dados de medição de geração, que não estão disponíveis na CCEE, enviados pelos agentes de distribuição. 

## **3.3.2. Processo de previsão de carga** 

3.3.2.1 O ONS elabora as previsões de curvas de carga global em intervalos semi-horários referentes às áreas e subsistemas. 

3.3.2.2 O ONS utiliza o modelo de previsão de carga PrevCargaDESSEM, conforme Manual de uso [11], em conjunto com outros modelos desenvolvidos pelo ONS. 

3.3.2.3 O ONS considera também outras informações para definição dos valores previstos da curva de carga global diária, como: informações obtidas internamente de variáveis meteorológicas previstas para o dia da operação e de eventos especiais que possam incorrer em um comportamento atípico da curva de carga diária. 

**12 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

3.3.2.4 O ONS considera as perdas na Rede Básica na carga dos subsistemas. 

3.3.2.5 No caso de necessidade de envio de previsões encaminhadas pelos agentes envolvidos, estas serão analisadas e consideradas ou não para as previsões de áreas e subsistemas. 

3.3.2.6 O ONS disponibiliza a Previsão de Curva de Carga Global de Demanda Diária por áreas geoelétricas, subsistemas e SIN. 

3.3.2.7 O ONS disponibiliza a Previsão de Carga Global de Demanda Diária por patamar para os subsistemas e SIN, a partir do dia “D+1” até o final da semana operativa. Sendo esses patamares de carga reavaliados anualmente como definido no Submódulo 4.4. 

3.3.2.8 O ONS estima a carga global diária a ser atendida pela MMGD fotovoltaica das áreas geoelétricas, subsistemas e SIN com base na potência instalada verificada de dois meses anteriores ao mês corrente e em dados horários de reanálise de radiação solar. 

3.3.2.9 Para as demais fontes de MMGD, a carga mensal a ser atendida é estimada com base na potência instalada verificada em até dois meses anteriores ao mês corrente e no fator de capacidade extraído de plantas centralizadas, conforme Nota Técnica. 

3.3.2.10 O ONS estima a carga global diária a ser atendida pela MMGD por barramento, com base nas previsões semi-horárias por área geoelétrica, rateada a partir das estimativas elaboradas pelos agentes para o estudo elétrico mensal. 

3.3.2.11 O ONS estima a geração das usinas tipo III utilizando-se de modelos desenvolvidos pelo próprio ONS e que utiliza de histórico de geração atualizado semanalmente pela CCEE, conforme apresentado na Nota Técnica [7]. 

## **4. REFERÊNCIAS** 

- [1] ANEEL. Resolução Normativa nº 1.032, de 26 de julho de 2022. 

- [2] CNPE. Resolução nº 22, de 05 de outubro de 2022. 

- [3] Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Modelo de Mercado da Micro e Minigeração Distribuída (4MD): Metodologia, disponível no site da EPE. 

- [4] Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Atlas Brasileiro de Energia Solar – 2ª Edição, 2017 

- [5] ONS. Nota Técnica ONS-DPL – Modelo de Previsão Eólica em Base Semanal para até Um Mês à Frente, disponível no Portal de Relacionamento do ONS. 

- [6] ONS. Nota Técnica ONS-DPL – Desenvolvimento Metodológico para Previsão de Geração de Fonte Eólica, disponível no Portal de Relacionamento do ONS. 

- [7] ONS. Nota Técnica ONS-DPL - Metodologia de Estimativa de Geração Não Simuladas Tipo IIB e IIC (fontes Térmicas e Hidráulicas) e Tipo III, disponível no Portal de Relacionamento do ONS. 

- [8] ONS. Nota Técnica ONS-DPL – Desenvolvimento Metodológico para Previsão de Geração Solar Fotovoltaica, disponível no Portal de Relacionamento do ONS. 

**13 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Premissas, critérios e metodologias para**<br>**estudos energéticos**<br>**2.4**<br>**Operacional**<br>**2025.03**<br>**25/03/2025**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**25/03/2025**|
|||**2.4**|**Operacional**|**2025.03**||

- [9] CCEE.EPE.ONS Nota Técnica – Previsão de carga para o Planejamento Anual da Operação Energética do Sistema Interligado Nacional. 

- [10] ONS. Relatório Executivo do Programa Mensal de Operação – item “Previsão de carga”. 

- [11] Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL. Manual de metodologia e uso doPrevCargaDESSEM. 

## **5. ANEXOS** 

Anexo A – Dados de entrada dos modelos da cadeia energética. 

**14 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||**Submódulo**||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||||
||**Premissas,**|**critérios e metodologias para estudos energéticos**||||**2.4**||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||||

## **ANEXO A - DADOS DE ENTRADA DOS MODELOS DA CADEIA ENERGÉTICA** 

A.1 A Tabela 1 apresenta os dados de entrada utilizados nos estudos e modelos computacionais da cadeia principal para formação do Custo Marginal da Operação – CMO. Os modelos incluem os horizontes de estudo para o médio, curto e curtíssimo prazo [1]. 

A.2 Os dados de entrada listados na Tabela 1 são aqueles que podem ser incorporados nos modelos computacionais mencionados, respeitando as suas especificidades. 

A.3 O detalhamento dos dados de entrada é disponibilizado pelo ONS no seu Portal de Relacionamento de acordo com o modelo relacionado. 

_Tabela 1 – Dados de entrada dos modelos computacionais NEWAVE, DECOMP e DESSEM._ 

|**ID**|**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**|**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**|**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|**Periodicidade**<br>**de atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**001**|3.3; 3.5|Carga global de energia - Dados Previstos (PLAN)|ONS, EPE,<br>CCEE|Quadrimestral|até o final do<br>horizonte do modelo|Não utilizado|Não utilizado|Não utilizado|Não utilizado|
|**002**|4.3; 4.4|Carga global de energia - Dados Previstos (PMO)|ONS, CCEE|Mensal|até o final do<br>horizonte do modelo<br>de curtoprazo|Mensal|até o final do<br>horizonte do modelo|Não utilizado|Não utilizado|
|**003**|4.3; 4.4|Carga global de energia - Dados Previstos (Revisão<br>semanal PMO e Formação do CMO semi-horário)|ONS|Não utilizado|Não utilizado|Semanal|Até a última semana<br>operativa do 1º mês<br>de estudo|Diária|Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|
|**004**|1.2; 2.4; 3.3;<br>3.8; 4.3; 4.5;<br>4.6; 4;7 ;7.7;<br>6.18|Dados técnicos de aproveitamentos hidroelétricos|Poder<br>Concedente,<br>ANEEL,<br>Agentes,ONS|Mensal|até o final do<br>horizonte do modelo|Mensal|Até o final do<br>horizonte do modelo|Diária|Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**005**|2.4; 3.3; 4.3;<br>4.5; 7.7;<br>6.18|Enchimento do Volume Morto de novos<br>reservatórios|DPME,<br>ANEEL,<br>Agentes|Mensal|até o final do<br>horizonte do modelo|Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo|Diária|Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|

**15 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**006**|||2.4, 3.3, 4.3;<br>7.2; 6.18|Cronograma de entrada em operação das usinas<br>hidroelétricas e termoelétricas||DPME,<br>ANEEL|Mensal1||até o final do<br>horizonte do modelo||Mensal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**007**|||2.4, 4.5;<br>6.18|Entrada efetiva em operação das usinas<br>hidroelétricas e termoelétricas||ANEEL|Mensal||até o final do<br>horizonte do modelo||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**008**|||2.4; 2.5;<br>3.3,3.7; 3.8;<br>4.3; 4.5; 4.7;<br>5.5; 6.18|Condicionantes Operativos Hidráulicos||Agentes,<br>ANA, IBAMA,<br>ONS, ANEEL|Mensal, respeitada<br>a possibilidade de<br>representação no<br>modelo||até o final do<br>horizonte do modelo||Semanal, respeitada<br>a possibilidade de<br>representação no<br>modelo|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária,<br>respeitada a<br>possibilidade de<br>representação<br>no modelo||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**009**|||3.3; 4.3; 4.5|Restrições de geração hidráulica e térmica||ANEEL,<br>Agentes, ONS|Mensal, respeitada<br>a possibilidade de<br>representação no<br>modelo||até o final do<br>horizonte do modelo||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**010**|||1.2; 2.4; 3.3;<br>3.7; 4.3; 4.5;<br>5.5; 6.18;|Volumes de espera por reservatório||ONS, Agentes|Mensal2, Anual3||Mensal: até o final do<br>horizonte do modelo<br>de curto prazo<br>Anual: até o final do<br>horizonte do modelo<br>de médioprazo||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||No mínimo no 1º dia a<br>ser programado|
|**011**|||2.4; 3.3; 4.3;<br>4.6;|Afluência do passado recente em vazões||ONS|Mensal||Até 12 meses||Não utilizado|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|

- 1 Para o NEWAVE, a data de entrada é considerada no mês subsequente à data de previsão, exceto quando a previsão é para o primeiro dia do mês, quando é considerada no próprio mês. 2 As atualizações são realizadas quando a alteração excede um mês de duração. 

- 3 Implementação conforme Plano Anual de Prevenção de Cheias, estabelecido no Submódulo 3.7 - Planejamento anual de prevenção de cheias. 

**16 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**012**|||2.4; 3.3; 4.3;<br>4.5; 6.18|Armazenamentos previstos por reservatório para<br>o início do horizonte de estudo||ONS, Agentes|Mensal||Início da Simulação||Semanal|Início da Simulação||Diária||Início da Simulação|
|**013**|||2.4; 3.3, 4.6|Séries históricas de vazões naturais médias<br>mensais||ONS|Anual, PMO de Jan4||até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|
|**014**|||2.4; 2.5; 3.7;<br>4.3; 4.5; 4.6|Previsão de vazões naturais||ONS|Não utilizado||Não utilizado||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|
|**015**|||1.2; 2.4; 3.3;<br>4.3; 4.5; 4.6;<br>6.18|Vazões de usos consuntivos da água||ANA, ONS|Eventual, a ser<br>atualizado no PMO||até o final do<br>horizonte do modelo||Eventual, a ser<br>atualizado no PMO|até o final do<br>horizonte do modelo||Eventual, a ser<br>atualizado no<br>PMO||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|
|**016**|||2.4; 3.3; 4.2;<br>4.3; 4.5;<br>6.18|Cronograma de manutenção de unidades<br>geradoras das usinas hidroelétricas simuladas<br>individualmente||ANEEL,<br>Agentes|Não utilizado5||Não utilizado||Semanal|1º mês||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**017**|||1.2; 2.4; 3.3;<br>6.18|Atualização da Função de Custo do Déficit||CCEE|Anual, no PMO de<br>JAN||até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>JAN|Até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO<br>de JAN||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**018**|||3.3|Penalidades relativas a requisitos hidráulicos||Poder<br>Concedente,<br>ANEEL|Anual, no PMO de<br>JAN||até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>JAN|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**019**|||2.4; 3.3|Mecanismos de Aversão ao Risco||CMSE|Anual, no PMO de<br>JAN||até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>JAN|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|

4 Haverá atualização em qualquer momento caso haja revisão das séries históricas ou quando houver a entrada de novos aproveitamentos. 5 O modelo de médio prazo não está apto para representação explícita de manutenção de usinas hidroelétricas. 

**17 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
||||||||||||||||||
|**020**|||2.4; 3.3; 4.3;<br>4.5; 6.18|Suprimentos previstos de energia e de demanda<br>_Administración Nacional de Electricidad_– ANDE,<br>potência contratada e consumo interno da UHE<br>Itaipu 50 Hz||Agente|Mensal /<br>Quadrimestral, no<br>PMO de JAN, MAI e<br>SET||Mensal: até o<br>horizonte do modelo<br>de curto prazo<br>Quadrimestral: até o<br>horizonte do modelo<br>de médio razo||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**021**|||2.4; 4.3|Geração mínima na UHE Itaipu 50 Hz||Agente|Não utilizado||p<br>Não utilizado||Mensal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**022**|||3.3; 3.8;<br>4.3; 6.18|Nível do canal de fuga das UHEs com variação<br>mensal||Agente, ONS|Mensal / Anual no<br>PMO de JAN||Mensal: até o<br>horizonte do modelo<br>de curto prazo<br>Quadrimestral: até o<br>horizonte do modelo<br>de médioprazo||Mensal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**023**|||4.1; 4.5|Reserva de Potência / Áreas de controle||ONS|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|Não utilizado||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|
|**024**|||3.3; 6.18|Dados cadastrais e técnicos das usinas<br>termoelétricas||Poder<br>Concedente,<br>ANEEL, CCEE,<br>Agentes|Mensal||até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|
|**025**|||2.4; 4.5;<br>6.18|_Unit commitment_(cadastrais) das usinas<br>termoelétricas||Agentes, ONS|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|Não utilizado||Anual, no PMO<br>de maio6||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|

> 6 Poderá haver atualização dos dados cadastrais em caso de publicação de comando regulatório. 

**18 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**026**|||3.3; 4.3; 4.5;<br>6.18|Repotenciação, suspensão e desativação de<br>usinas simuladas individualmente||ANEEL|Pode ser atualizado<br>a qualquer<br>momento,<br>respeitada a data<br>de processamento<br>do modelo||até o final do<br>horizonte do modelo||Semanal, respeitada<br>a possibilidade de<br>representação no<br>modelo|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária,<br>respeitada a<br>possibilidade de<br>representação<br>no modelo||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**027**|||2.4; 3.3;<br>6.18|Geração térmica máxima||Agente|Quadrimestral7nos<br>PMOs JAN, MAI e<br>SET||a partir do 3º mês até<br>o final do horizonte do<br>modelo ou até o final<br>da vigência do<br>contrato, se menor<br>ue o horizonte||Não utilizado|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|
|**028**|||4.3|Dados operacionais das usinas termoelétricas<br>(disponibilidade)||ANEEL,<br>Agentes|Mensal||q<br>até o 2º mês/ até o 4º<br>mês para usinas a GNL||Semanal|até o 2º mês/ até o<br>4º mês para usinas a<br>GNL||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendoprogramada|
|**029**|||2.4; 4.5;<br>6.18|_Unit commitment_(rampa de acionamento e<br>desligamento) das usinas termoelétricas||Agentes, ONS|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|Não utilizado||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**030**|||2.4; 3.3; 4.3;<br>4.5; 6.18|Inflexibilidades de usinas termoelétricas Tipo I e<br>Tipo II-A||Agentes|Mensal/Quadrimes<br>tral7nos PMOs<br>JAN, MAI e SET||Mensal: até o 2º mês /<br>até o 4º mês para<br>usinas a GNL<br>Quadrimestral7: a<br>partir do 3º mês até o<br>final do horizonte do<br>modelo ou até o final<br>da vigência do||Semanal|até o 2º mês/ até o<br>4º mês para usinas a<br>GNL||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|

7Caso haja alteração da vigência do contrato fora da revisão quadrimestral, o agente deverá redeclarar as informações de acordo com a nova vigência. 

**19 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
||||||||||contrato, se menor<br>que o horizonte||||||||
|**031**|||3.3; 6.5;<br>6.18|Valores de taxas equivalentes de<br>indisponibilidade forçada e de indisponibilidade<br>programada||EPE, ONS|Anual, no PMO de<br>MAI||Até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>MAI|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**032**|||2.4, 3.3, 4.3,<br>4.5; 6.18|Custo Variável Unitário (CVU) de usinas<br>termoelétricas vendedoras nos Leilões de Energia||CCEE,<br>Agentes8|Mensal||até o final do<br>horizonte do modelo<br>ou até o final da<br>vigência do contrato,<br>se menor que o<br>horizonte||Semanal9|até o final do<br>horizonte do modelo<br>ou até o final da<br>vigência do<br>contrato, se menor<br>que o horizonte||Semanal ou<br>Diário10||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**033**|||2.4, 3.3, 4.3,<br>4.5|CVU de usinas termoelétricas não vendedoras nos<br>Leilões de Energia||Poder<br>Concedente,<br>ANEEL, CCEE,<br>Agentes8|Conforme<br>regulação,<br>respeitada a data<br>de processamento<br>do modelo||até o final do<br>horizonte do modelo<br>ou até o final da<br>vigência da regulação,<br>se menor que o<br>horizonte||Semanal9|até o final do<br>horizonte do modelo<br>ou até o final da<br>vigência da<br>regulação, se menor<br>que o horizonte||Conforme<br>regulação,<br>respeitado a<br>data de<br>processamento<br>do modelo||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**034**|||3.3|Relação das usinas futuras e seus respectivos<br>dados técnicos e operativos||Poder<br>Concedente,<br>ANEEL e<br>CCEE|Após ocorrência do<br>Leilão de Energia<br>ou quando<br>necessário||até o final do<br>horizonte do modelo||Mensal11|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|

- 8 Os agentes podem declarar CVU inferiores aos valores aprovados pela ANEEL ou atualizados pela CCEE a serem utilizados apenas no 1º mês. 

9 Valores declarados pelos agentes podem ser revistos semanalmente e serão considerados desde que inferiores aos valores calculados pela CCEE para o mês corrente. 

> 10 A atualização deverá respeitar a indicação do comando regulatório. 

> 11 Incluir informações quando a usina estiver no horizonte do Decomp. 

**20 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**035**|||3.3, 4.3, 4.5;<br>6,18|Cronograma de manutenção de unidades<br>geradoras das usinas termoelétricas simuladas<br>idiidl||Agentes|Quadrimestral, nos<br>PMOs JAN, MAI e<br>SET||obrigatório 1º ano,<br>opcional 2º ano12||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||No mínimo no 1º dia a<br>ser programado|
|**036**|||3.3|nvuamente<br>Limites de geração e fluxos devido a restrições da<br>rede de transmissão, considerando:<br>- a Rede Completa e a previsão de expansão da<br>transmissão com horizonte de até 5 anos,<br>conforme DPME/ANEEL<br>- as intervenções em execução ou previstas de<br>longa duração na transmissão (duração > um<br>mês)<br>- a representação específica da rede de<br>transmissão para cada modelo de otimização.||ONS|Mensal (dois<br>primeiros meses) /<br>Quadrimestral nos<br>PMOs JAN, MAI e<br>SET||Mensal: até o<br>horizonte do modelo<br>de curto prazo<br>Quadrimestral: até o<br>final do horizonte do<br>modelo de médio<br>prazo||Mensal13/<br>Semanal eventual14|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**037**|||2.4, 4.3|Limites de geração e fluxos devido a restrições da<br>rede de transmissão considerando:<br>- as intervenções em execução ou aprovadas com<br>duração < 30 dias<br>- a representação específica da rede de<br>transmissão para cada modelo de otimização.||ONS|Não utilizado||Não utilizado||Semanal|até a 1ª semana||Não utilizado||Não utilizado|

12 As declarações para usinas termoelétricas serão consideradas somente nos dois primeiros anos civis e as taxas de indisponibilidade a partir do terceiro ano. 

13 Para o NEWAVE e DECOMP, os limites impactados pela expansão da transmissão são aplicados no mês subsequente à data de previsão da DPME/ANEEL, exceto quando a previsão é para o primeiro dia do mês, quando os limites são aplicados no próprio mês. 

14 Durante o 1º mês do DECOMP, caso ocorra a entrada em operação de empreendimento da transmissão que altere os limites, na revisão semanal seguinte, as alterações de limites serão aplicadas no DECOMP no horizonte da revisão a partir das informações prévias dos limites atualizadas mensalmente. 

**21 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**|||**Tipo**||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**|||**Operacional**||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**038**|||2.4, 4.5|Limites de geração e fluxos devido a restrições da<br>rede de transmissão considerando:<br>- as intervenções vigentes<br>- a representação específica da rede de<br>transmissão para o horizonte de simulação.||ONS|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|Não utilizado||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**039**|||2.4, 4.5|Rede Elétrica interna dos subsistemas||ONS|Não utilizado||Não utilizado||Não utilizado|Não utilizado||Diária||1º dia da semana<br>operativa|
|**040**|||2.4|Atualização de Montantes e fatores de Usinas<br>Não Simuladas Individualmente||CCEE, ONS,<br>ANEEL|Anual, no PMO de<br>MAI||até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>MAI|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**041**|||3.3|Cronograma de entrada em operação de usinas<br>não simuladas individualmente||DPME,<br>ANEEL|Mensal||até o final do<br>horizonte do modelo||Mensal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Não utilizado||Não utilizado|
|**042**|||2.4, 3.3, 4.3,<br>4.5; 6.18|Geração das Usinas Não Simuladas<br>Individualmente||ONS|Mensal||até o final do<br>horizonte do modelo||Mensal / semanal<br>para usinas eólicas|Até o final do<br>horizonte do modelo<br>/ até 1º mês<br>operativo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**043**|||3.3; 6.18|Taxa de desconto a ser utilizada nos modelos para<br>cálculo do valor presente dos custos||Poder<br>Concedente,<br>ANEEL|Anual, no PMO de<br>JAN||até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>JAN|até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO<br>de JAN||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
|**044**|||4.3; 4.5|Defluência anterior aos aproveitamentos que<br>possuem tempo de viagem da água||ONS|Não utilizado||Não utilizado||Semanal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|

**22 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

||||||**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||**Nome**||||||**Submódulo**||**Tipo**|||**Revisão**||**Vigência**||
|||**Premissas, critérios e metodologias para estudos energéticos**||||||**2.4**||**Operacional**|||**2025.03**||**25/03/2025**||
||**ID**||**Procedi-**<br>**mentos de**<br>**Rede**|**Dado de entrada1**||**Origem**|**PLAN, PMO (NEWAVE)**||||**PMO, Revisão semanal PMO (DECOMP)**|||**Formação do CMO semi-horário**<br>**(DESSEM)**|||
||||||||**Periodicidade de**<br>**atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade de**<br>**atualização**|**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**||**Periodicidade**<br>**de atualização**||**Vigência do Dado**<br>**(horizonte)**|
|**045**|||4.4|Atualização dos patamares de carga||ONS|Anual, no PMO de<br>JAN||até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO de<br>JAN|até o final do<br>horizonte do modelo||Anual, no PMO<br>de JAN||até o final do horizonte<br>do modelo|
|**046**|||2.4|Informações de Micro e Minigeração Distribuída<br>(MMGD)||ONS; EPE|Mensal (dois<br>primeiros meses) /<br>Quadrimestral nos<br>PMOs JAN, MAI e<br>SET||Mensal: até o<br>horizonte do modelo<br>de curto prazo<br>Quadrimestral: até o<br>final do horizonte do<br>modelo de médio<br>prazo||Mensal|Até o final do<br>horizonte do modelo||Diária||Até o final da semana<br>operativa que estiver<br>sendo programada|
||||||||||||||||||

**23 / 23** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br