PRODIST — Módulo 6



## Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

## Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST 

## Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações 

|Revisão|Motivo da Revisão|Data e Instrumento<br>de Aprovação pela<br>ANEEL|
|---|---|---|
|0|Primeira versão aprovada|16 / 12 / 2008<br>Resolução nº 345 / 2008|

Procedimentos de Distribuição 

## MÓDULO 6 – INFORMAÇÕES REQUERIDAS E OBRIGAÇÕES 

## ÍNDICE 

|SEÇÃO 6.0 – INTRODUÇÃO......................................................................................................... 3|SEÇÃO 6.0 – INTRODUÇÃO......................................................................................................... 3|
|---|---|
|1|OBJETIVO.......................................................................................................................... 3|
|2|ESTRUTURA DO MÓDULO ............................................................................................... 3|
|SEÇÃO 6.1 – APLICABILIDADE................................................................................................... 4||
|1|OBJETIVO.......................................................................................................................... 4|
|2|AGENTES ENVOLVIDOS E SUAS OBRIGAÇÕES QUANTO ÀS INFORMAÇÕES|
||REQUERIDAS .................................................................................................................... 4|
|SEÇÃO 6.2 – REQUISITOS DAS INFORMAÇÕES POR ETAPA.................................................. 6||
|1|OBJETIVO.......................................................................................................................... 6|
|2|FLUXOGRAMAS DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS.................................................... 6|
|3|PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ............................ 8|
|4|ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.................................................................... 23|
|5|PROCEDIMENTOS OPERATIVOS .................................................................................. 48|
|6|SISTEMAS DE MEDIÇÃO ................................................................................................ 63|
|7|CÁLCULO DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO. ................................................................. 72|
|8|QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA........................................................................... 80|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Introdução|Seção:<br>6.0|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>3 de 92|

SEÇÃO 6.0 – INTRODUÇÃO 

## 1 OBJETIVO 

- 1.1 Definir e detalhar como as informações serão trocadas entre as distribuidoras, os acessantes, outros agentes e as entidades setoriais. São estabelecidas as obrigações das partes interessadas, visando atender os procedimentos, critérios e requisitos dos módulos técnicos. As informações requeridas estão abordadas conforme sua aplicabilidade e agrupadas de acordo com os temas dos módulos técnicos do PRODIST, a saber: 

   - a) planejamento da expansão do sistema de distribuição (Módulo 2); 

   - b) acesso ao sistema de distribuição (Módulo 3); 

   - c) procedimentos operativos do sistema de distribuição (Módulo 4); 

   - d) sistemas de medição (Módulo 5); 

   - e) cálculo de perdas na distribuição (Módulo 7); 

   - f) qualidade da energia elétrica (Módulo 8). 

- 1.2 O detalhamento do intercâmbio das informações no PRODIST deve-se ao reconhecimento de que uma ampla e organizada troca de informações entre os agentes e entre esses e as entidades setoriais, é condição fundamental para que os sistemas de distribuição sejam operados de forma transparente e eficiente. 

## 2 ESTRUTURA DO MÓDULO 

- 2.1 O módulo é composto de 3 (três) seções: 

   - a) Seção 6.0 – INTRODUÇÃO; 

   - b) Seção 6.1 – APLICABILIDADE – apresenta as obrigações dos agentes setoriais e dos consumidores, quanto às informações requeridas por outros agentes ou por entidades; 

   - c) Seção 6.2 – REQUISITOS DAS INFORMAÇÕES POR ETAPAS - Detalha os fluxos de informações entre os agentes e entre esses e as entidades setoriais. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Aplicabilidade|Seção:<br>6.1|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>4 de 92|

SEÇÃO 6.1 – APLICABILIDADE 

## 1 OBJETIVO 

- 1.1 Apresentar as obrigações e os compromissos de caráter geral, para os agentes setoriais e consumidores, quanto às informações requeridas por outros agentes ou por entidades. 

## 2 AGENTES ENVOLVIDOS E SUAS OBRIGAÇÕES QUANTO ÀS INFORMAÇÕES REQUERIDAS 

- 2.1 Obrigações de âmbito geral. 

- 2.1.1 As informações requeridas decorrem das obrigações estabelecidas aos agentes nos módulos técnicos do PRODIST, as quais estão de acordo com a legislação e regulamentação vigentes. Em linhas gerais, os agentes setoriais (concessionários, permissionários e autorizados) e consumidores possuem as seguintes obrigações com relação às informações requeridas: 

   - a) fornecer as informações sob sua responsabilidade relativas às suas atividades nos sistemas de distribuição, em conformidade com o estabelecido nos módulos do PRODIST; 

   - b) comprometer-se com a correção, veracidade e completitude das informações; 

   - c) garantir o sigilo das informações classificadas como confidenciais; 

   - d) fornecer os dados requisitados de acordo com o detalhamento, a padronização e a formatação estabelecidos no PRODIST, ou na ausência destes, na forma determinada pela ANEEL para o intercâmbio específico; 

   - e) cumprir prazos e periodicidades estabelecidos na legislação para apresentação das informações; 

   - f) informar, caso sejam identificadas incorreções nos dados ou nas informações fornecidas, ao destinatário do problema ocorrido e providenciar a sua imediata correção; 

   - g) atender às solicitações da ANEEL, do ONS e da CCEE para verificar eventual inconsistência dos dados e, quando solicitado, participar do processo de análise das inconsistências. 

- 2.2 Cronogramas e condições do intercâmbio de informações. 

- 2.2.1 O cronograma de intercâmbio de informações é variável conforme a ação técnica ou da operação realizada, a qual pode ser diferenciada entre situação normal, de risco ou de emergência. Nas informações requeridas por etapas estão estabelecidos os fluxos, os conteúdos, o caráter e a periodicidade das informações intercambiadas entre agentes e entre esses e as entidades setoriais. O detalhamento das exigências técnicas e normativas encontrase em cada um dos respectivos módulo técnicos. 

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Aplicabilidade|Seção:<br>6.1|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>5 de 92|
|---|---|---|---|---|

- 2.3 Protocolos, métodos e meios de comunicação. 

- 2.3.1 Os protocolos de comunicação usados pelos agentes devem garantir que as informações possam ser intercambiadas sem prejuízo de interoperabilidade entre computadores, unidades terminais remotas e os sistemas de comunicação e informações. 

- 2.3.2 Os protocolos abertos utilizados pelos agentes devem ser capazes de apontar possíveis situações de erros e possuir instrumentos de validação de mensagens de modo a garantir a confiabilidade da comunicação. 

- 2.3.3 Nos protocolos utilizados pelos agentes devem ser estabelecidos os procedimentos para a comunicação verbal entre os operadores dos CO e os agentes. 

- 2.3.4 Os métodos e meios de comunicação utilizados pelos agentes para o intercâmbio de informações devem proporcionar o pleno cumprimento pelos mesmos das obrigações estabelecidas no PRODIST. As informações devidas pelos agentes à ANEEL serão disponibilizadas de acordo com as orientações específicas determinadas pelo Sistema de Informações da Agência. 

- 2.3.5 As áreas de comunicação dos agentes de distribuição devem buscar permanentemente a aplicação de novas tecnologias para a coleta, arquivamento, tratamento e transmissão dos dados e informações. 

- 2.4 Definição do acesso às informações dos Agentes, do ONS, da CCEE e da ANEEL. 

- 2.4.1 Os direitos das entidades setoriais em obter as informações necessárias ao desempenho das suas funções estão estabelecidos em diversos documentos da ampla legislação que regula a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. 

- 2.4.2 De forma complementar, quando couber, os agentes devem observar os Procedimentos de Rede e as Regras e Procedimentos de Comercialização, já que esses documentos também definem, com critério e de forma detalhada, as informações devidas pelos agentes. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>6 de 92|

## SEÇÃO 6.2 – REQUISITOS DAS INFORMAÇÕES POR ETAPA 

## 1 OBJETIVO 

- 1.1 Detalhar os fluxos de informações entre os agentes e entre esses e as entidades setoriais, conforme sua aplicabilidade. São especificados os conteúdos, a periodicidade e, quando necessário, as unidades das grandezas elétricas e mecânicas requeridas. 

- 1.2 As definições de formatos e especificações técnico-operacionais para o intercâmbio de informações devem seguir as orientações estabelecidas nos procedimentos das distribuidoras, do ONS, da EPE, da CCEE e da ANEEL. 

## 2 FLUXOGRAMAS DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS 

- 2.1 Os fluxogramas das informações requeridas foram elaborados para cada um dos módulos técnicos, de forma a apresentar uma macro-visão dos principais intercâmbios de informações entre os agentes de distribuição e entre esses e as entidades setoriais. Foi utilizada a nomenclatura definida no quadro a seguir. 

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>7 de 92|
|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||
||Tipo de Quadro Utilizado|Finalidade|||||
|||Dados primários|||||
|||Dados processados|||||
|||Informação documental|||||
|||Arquivamento de informação documental|||||
|||Remete a uma resposta ou aprovação de determinado assunto/informação|||||
|||Conector que indica que a informação é utilizada ou provém de outro módulo|||||
|||Conector que indica uma referência no mesmo fluxograma|||||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>8 de 92|

## 3 PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

- 3.1 Nesta subseção são apresentadas as informações que devem ser trocadas entre os agentes e entidades setoriais, conforme definido no Módulo 2 – Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição, englobando a previsão de demanda, parâmetros do sistema de distribuição, Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD, dentre outras. 

- 3.2 Fluxograma do intercâmbio de informações. 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>9 de 92|
|---|---|---|---|---|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>10 de 92|

- 3.3 Fluxo das informações: 

## ACESSANTE E ENTIDADE SETORIAL 

## DISTRIBUIDORA 

- 3.3.1 Estudos de planejamento de curto e médio prazo dos SDAT, SED, SDMT e SDBT. 

- 3.3.1.1 Os estudos de planejamento da expansão do SDAT, SED, SDMT e SDBT devem utilizar as informações disponíveis na área de planejamento da distribuidora, obtidas dos acessantes do seu sistema, bem como a base de dados do ONS, da EPE e de outras entidades quando necessário. Tais informações são: 

|DIAGRAMA UNIFILAR|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Localização dospontos onde o sistema é aterrado|||Quando solicitado||
|Localização dos disjuntores|||Quando solicitado||
|Localização dos relés|||Quando solicitado||
|Localização das cargas|||Quando solicitado||
|Localização dasgerações|||Quando solicitado||

|DADOS DE LINHA DE TRANSMISSÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Resistência série||%|Quando solicitado||
|Reatância série||%|Quando solicitado||
|Capacitância||Mvar|Quando solicitado||
|Comprimento||Km|Quando solicitado||
|Capacidade nominal||MVA|Quando solicitado||
|Capacidade emergencial||MVA|Quando solicitado||
|Resistência série de seqüência zero||%|Quando solicitado||
|Reatância série de seqüência zero||%|Quando solicitado||
|Capacitância de seqüência zero||Mvar|Quando solicitado||
|Indutâncias mútuas de seqüência zero||%|Quando solicitado||

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>11 de 92|
|---|---|---|---|---|

## DADOS DE TRANSFORMADOR 

|DADOS DE TRANSFORMADOR|DADOS DE TRANSFORMADOR|DADOS DE TRANSFORMADOR|DADOS DE TRANSFORMADOR|DADOS DE TRANSFORMADOR|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência nominal||MVA|Quando solicitado||
|Tensões nominais dos enrolamentos||kV|Quando solicitado||
|Tape mínimo e máximo dos<br>enrolamentos||pu ou kV|Quando solicitado||
|Passo do tape dos enrolamentos||pu ou kV|Quando solicitado||
|Resistência|Na base de potência do mesmo|%|Quando solicitado||
|Reatância|Na base de potência do mesmo|%|Quando solicitado||
|Reatância de seqüência zero|Na base depotência do mesmo|%|Quando solicitado||
|Características de conexão dos<br>enrolamentos e possíveis elementos<br>de aterramento|||Quando solicitado||
|Curva de Saturação|||Quando solicitado||

|DADOS DE CAPACITOR|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência nominal||Mvar|Quando solicitado||
|Tensão nominal||KV|Quando solicitado||
|Características de conexão dos enrolamentos e<br>possíveis elementos de aterramento|||Quando solicitado||

|DADOS DE CAPACITOR SÉRIE|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Reatância do banco de capacitores série||% ou ohms|Quando solicitado||
|Corrente máxima admissível||kA|Quando solicitado||

|DADOS DE REATOR DE DERIVAÇÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência nominal||Mvar|Quando solicitado||
|Tensão nominal||kV|Quando solicitado||
|Características de conexão dos<br>enrolamentos e possíveis elementos de<br>aterramento|||Quando solicitado||
|Curva de saturação|||Quando solicitado||

|||||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa||Seção:<br>6.2||Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008||Página:<br>12 de 92|
||||||||||
||DADOS DE REGULADOR DE TENSÃO||||||||
||Informação|Especificação|||Unidade|Periodicidade|Observação||
||Potência nominal||||MVA|Quando solicitado|||
||Resistência|Na base depotência do mesmo|||%|Quando solicitado|||
||Reatância|Na base depotência do mesmo|||%|Quando solicitado|||
||Tensão máxima de regulação|Dos enrolamentos|||pu ou kV|Quando solicitado|||
||Tensão mínima de regulação|Dos enrolamentos|||pu ou kV|Quando solicitado|||
||Passo do tape|Dos enrolamentos|||pu ou kV|Quando solicitado|||

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>13 de 92|
|---|---|---|---|---|

|DADOS DO GERADOR|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência aparente nominal||MVA|Quando solicitado||
|Tensão nominal||kV|Quando solicitado||
|Freqüência nominal da máquina||Hz|Quando solicitado||
|Potência ativa mínima|De cada unidade|MW|Quando solicitado||
|Potência ativa máxima|De cada unidade|MW|Quando solicitado||
|Potência reativa mínima|De cada unidade|Mvar|Quando solicitado||
|Potência reativa máxima|De cada unidade|Mvar|Quando solicitado||
|Número de unidades||Número|Quando solicitado||
|Resistência de armadura||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância subtransitória de eixo<br>direto||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância transitória de eixo direto||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância transitória de eixo em<br>quadratura||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância síncrona de eixo direto||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância síncrona de eixo em<br>quadratura||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância de dispersão da<br>armadura||%|Quando solicitado||
|Reatância de seqüência negativa||pu,% ou Ohms|Quando solicitado||
|Reatância de seqüência zero||pu, % ou Ohms|Quando solicitado||
|Características de conexão dos<br>enrolamentos e possível elemento<br>de aterramento|||Quando solicitado||
|Constante de tempo transitória de<br>eixo direto em circuito aberto||segundos|Quando solicitado||
|Constante de tempo transitória de<br>eixo em quadratura em circuito<br>aberto|Somente para máquinas<br>de rotor liso|segundos|Quando solicitado||
|Constante de tempo subtransitória<br>de eixo direto em circuito aberto||segundos|Quando solicitado||
|Constante de tempo subtransitória<br>de eixo em quadratura em circuito<br>aberto||segundos|Quando solicitado||
|Constante de tempo de inércia|Relação entre a energia<br>cinética armazenada no<br>gerador, à velocidade<br>síncrona, e a potência<br>aparente nominal da<br>máquina|segundos|Quando solicitado||

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>14 de 92|
|---|---|---|---|---|

|DADOS DO GERADOR|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Constante de amortecimento|Relação entre a<br>potência de<br>amortecimento, em pu<br>na base da máquina e a<br>variação da velocidade<br>do rotor, em pu na base<br>da velocidade síncrona|pu/pu|Quando solicitado||
|Parâmetro da curva de saturação|||Quando solicitado||
|Carta de capacidade de máquina<br>síncrona|||Quando solicitado||
|Curvas de saturação|Para as condições em<br>vazio ou em curto-<br>circuito, bem como a<br>correspondente linha do<br>entreferro|pu|Quando solicitado||

|DADOS DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO E DO REGULADOR DE TENSÃO|DADOS DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO E DO REGULADOR DE TENSÃO|DADOS DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO E DO REGULADOR DE TENSÃO|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Diagramas de blocos<br>referentes aos modelos<br>matemáticos|Representação dos elementos no<br>domínio da freqüência através das<br>funções de transferência das malhas de<br>controle correspondentes||Quando<br>solicitado|Diagramas de blocos<br>referentes aos<br>modelos<br>matemáticos|
|Ganhos|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Ganhos|
|Constantes de tempo|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Constantes de<br>tempo|
|Limitadores|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Limitadores|
|Nome do fabricante|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Nome do fabricante|
|Tipos e modelos|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Tipos e modelos|
|Curvas de saturação|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos.<br>Referentes ao sistema de excitação||Quando<br>solicitado|Curvas de saturação|
|Manuais|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Manuais|
|Diagramas de conexão|Em conformidade com os diagramas de<br>blocos||Quando<br>solicitado|Diagramas de<br>conexão|

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>15 de 92|
|---|---|---|---|---|

|DADOS DE TURBINAS E REGULADORES DE VELOCIDADE|DADOS DE TURBINAS E REGULADORES DE VELOCIDADE||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Diagramas de blocos referentes aos modelos<br>matemáticos|Representação dos<br>elementos no domínio da<br>freqüência através das<br>funções de transferência||Quando<br>solicitado||
|Ganhos|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Constantes de tempo|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Limitadores|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Nome do fabricante|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Tipos e modelos|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Manuais|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Diagramas de conexão|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Esquemas térmicos simplificados|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Constante de tempo de inércia da turbina (HT)|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos||Quando<br>solicitado||
|Estágios|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos Para<br>o caso das turbinas<br>térmicas com vários<br>estágios depressão||Quando<br>solicitado||
|Eixos|Em conformidade com os<br>diagramas de blocos Para<br>o caso das turbinas<br>térmicas com vários eixos||Quando<br>solicitado||

3.3.2 Estudos de planejamento de longo prazo dos SDMT, SED e SDAT. 

- 3.3.2.1 Os estudos de planejamento de longo prazo da expansão dos sistemas de distribuição de média e alta tensão baseiam-se nas informações disponíveis na área de planejamento da distribuidora, utilizadas para estudos de planejamento de curto prazo, e ainda os dados de mercado de energia elétrica e da geração, além de dados do ONS, da EPE e de outras entidades quando necessários. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0<br>|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>16 de 92|

|DADOS DE MERCADO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Demanda por subestação|Pesada, média e leve|MVA|Quando solicitado||
|Topologia da rede|||Quando solicitado||
|Sistema degeração|||Quando solicitado||
|Equipamentos de regulação e de<br>seccionamento|||Quando solicitado||
|Custos unitáriospara investimentos eperdas||R$|Quando solicitado||
|Mercado a ser atendido||MWh|Quando solicitado||
|Geração prevista||MW<br>médio|Quando solicitado||

- 3.4 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

ACESSANTES (OU POTENCIAIS ACESSANTES) 

- 3.4.1 Estudos dos casos de referência (critérios, dados e resultados) do planejamento do SDAT. 

- 3.4.1.1 Os estudos dos casos de referência (critérios, dados e resultados), salvo aqueles de caráter contábil-financeiro, devem ser disponibilizados aos acessantes ou potencias acessantes, quando forem de seu interesse direto. Tais informações são: 

|ESTUDOS DOS CASOS DE REFERÊNCIA DO PLANEJAMENTO DO SDAT|ESTUDOS DOS CASOS DE REFERÊNCIA DO PLANEJAMENTO DO SDAT|ESTUDOS DOS CASOS DE REFERÊNCIA DO PLANEJAMENTO DO SDAT|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Estudos dos casos de referência|Critérios, dados e<br>resultados||Quando solicitado|Devem ser<br>disponibilizados<br>aos acessantes<br>ou potenciais<br>acessantes,<br>quando for de<br>seu interesse<br>direto.|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>17 de 92|

- 3.5 Fluxo das informações: 

## CONSUMIDOR DISTRIBUIDORA 

3.5.1 Previsão de demanda. 

- 3.5.1.1 Quando cabíveis, os dados que o consumidor deve fornecer à distribuidora, relativos à previsão de demanda, são: 

|PREVISÃO DE DEMANDA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Posicionamento das cargas no sistema de distribuição|||Quando<br>solicitado||
|Cargas existentes||MVA|Quando<br>solicitado||
|Curva de carga típica|||Quando<br>solicitado||
|Previsões de crescimento da demanda||MW e %|Quando<br>solicitado||
|Antecipação de novas cargas|||Quando<br>solicitado||

- 3.6 Fluxo das informações: 

## CENTRAL GERADORA DISTRÍBUÍDA 

## DISTRIBUIDORA 

3.6.1 Estudos de planejamento dos SDAT, SED, SDMT e SDBT. 

- 3.6.1.1 A central geradora distribuída deverá fornecer as seguintes informações: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2<br>|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>18 de 92|
|---|---|---|---|---|

|CARACTERÍSTICAS DO DA CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA|CARACTERÍSTICAS DO DA CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Capacidade||MVA|Quando solicitado||
|Capacidade de suprimento de potência reativa||Mvar|Quando solicitado||
|Geração de energia e demanda||MWh e MW|Quando solicitado||
|Capacidade de operação sem interrupção|||Quando solicitado||
|Variações de tensão e freqüência||%|Quando solicitado||
|Desbalanceamento entre fases|||Quando solicitado||
|Equipamentos de proteção|||Quando solicitado||
|Sistemas de controle|||Quando solicitado||
|Equipamentos de comunicação|||Quando solicitado||
|Respostas a perturbações|||Quando solicitado||
|Níveis de distorção harmônica|||Quando solicitado||
|Compatibilidade com as normas pertinentes|||Quando solicitado||

- 3.7 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

## ANEEL 

- 3.7.1 Plano de Desenvolvimento da Distribuição (PDD). 

- 3.7.1.1 Os dados do PDD, que devem ser entregues em formato específico definido pela ANEEL, apresentam o resultado dos estudos de planejamento elétrico e energético da distribuição, baseando-se no planejamento do SDAT, SED, SDMT e SDBT conforme horizontes definidos no Módulo 2. 

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>19 de 92|
|---|---|---|---|---|

## PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PDD 

|PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PDD|PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PDD|PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PDD|PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PDD|PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PDD|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Obras do SDAT e SED|As obras<br>deverão ser<br>cadastradas<br>individualmente e<br>compostas por<br>módulos de<br>equipamentos||Anual, até 10<br>de abril, ou<br>quando<br>solicitado|-Devem ser relacionadas separadamente<br>as obras em expansão das redes<br>elétricas, renovação dos ativos de<br>distribuição, melhoria da qualidade do<br>sistema, obras do Programa Luz para<br>Todos e obras com participação financeira<br>de terceiros<br>- Os módulos deverão ser caracterizados<br>por dados técnicos e operativos e por seu<br>valor unitário|
|Obras do SDBT e<br>SDMT|As obras<br>poderão ser<br>cadastradas<br>individualmente<br>ou de forma<br>agregada e<br>compostas por<br>módulos de<br>equipamentos||Anual, até 10<br>de abril, ou<br>quando<br>solicitado|-Devem ser relacionadas separadamente<br>as obras em expansão das redes<br>elétricas, renovação dos ativos de<br>distribuição, melhoria da qualidade do<br>sistema, obras do Programa Luz para<br>Todos e obras com participação financeira<br>de terceiros<br>- Os módulos deverão ser caracterizados<br>por dados técnicos e operativos e por seu<br>valor unitário|
|Demanda no momento<br>de carga máxima|Por faixa de<br>tensão|MW|Anual, até 10<br>de abril, ou<br>quando<br>solicitado||

|ANÁLISE CRÍTICA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Análise do PDD<br>apresentado no ano<br>anterior|||Anual, até 10<br>de abril, ou<br>quando<br>solicitado|A análise crítica consiste na comparação<br>entre o planejado e o realizado, devendo<br>conter as justificativas das diferenças<br>observadas no ano anterior|

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>20 de 92|
|---|---|---|---|---|

- 3.8 Caracterização da carga e do sistema elétrico. 

- 3.8.1 A distribuidora deverá encaminhar à ANEEL, em formato específico definido pela ANEEL, a caracterização da carga e de seu sistema elétrico: 

|TIPOLOGIAS DE CARGA, REDE E INJEÇÕES|TIPOLOGIAS DE CARGA, REDE E INJEÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Tipologia de carga|Representada por<br>curvas de carga típicas<br>para um dia útil, um<br>sábado e um domingo,<br>conforme<br>estratificações<br>definidas no Módulo 2|MW|150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária|- Considerar as premissas<br>de medição definidas no<br>Módulo 2<br>- A construção das<br>tipologias a partir das<br>medições realizadas deverá<br>basear-se em conceitos<br>estatísticos consolidados<br>- A integralização da curva<br>deverá ser realizada em<br>intervalos de 15 minutos<br>- Devem ser indicados os<br>postos tarifários (ponta e<br>fora de ponta)<br>- As tipologias deverão ser<br>ajustadas ao mercado de<br>energia da distribuidora|
|Tipologia de rede|Representada por<br>curvas de carga típicas<br>para um dia útil, um<br>sábado e um domingo,<br>conforme<br>estratificações<br>definidas no Módulo 2|MW|150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária|- Considerar as premissas<br>de medição definidas no<br>Módulo 2<br>- A construção das<br>tipologias a partir das<br>medições realizadas deverá<br>basear-se em conceitos<br>estatísticos consolidados<br>- A integralização da curva<br>deverá ser realizada em<br>intervalos de 15 minutos<br>- Devem ser indicados os<br>postos tarifários (ponta e<br>fora de ponta)<br>- As tipologias deverão ser<br>ajustadas ao mercado de<br>energia da distribuidora|

|||||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa||Seção:<br>6.2||Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008||Página:<br>21 de 92|
||||||||||
||TIPOLOGIAS DE CARGA, REDE E INJEÇÕES||||||||
||Informação|Especificação||Unidade|Periodicidade||Observação||
||Tipologia dos pontos de<br>injeção|Representada por<br>curvas de carga típicas<br>para um dia útil, um<br>sábado e um domingo,<br>conforme<br>estratificações<br>definidas no Módulo 2||MW|150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária||- Considerar as premissas<br>de medição definidas no<br>Módulo 2<br>- A construção das<br>tipologias a partir das<br>medições realizadas deverá<br>basear-se em conceitos<br>estatísticos consolidados<br>- A integralização da curva<br>deverá ser realizada em<br>intervalos de 15 minutos<br>- Devem ser indicados os<br>postos tarifários (ponta e<br>fora de ponta)||

|DADOS GERAIS E RELATÓRIOS DAS MEDIÇÕES|DADOS GERAIS E RELATÓRIOS DAS MEDIÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Curva de carga|Dados das medições<br>que deram origem às<br>tipologias|MW|150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária|- A integralização da curva deverá<br>ser de 15 ou 5 minutos<br>- Devem ser indicados os postos<br>tarifários (ponta e fora de ponta)<br>- A medição deve ser feita de<br>forma aleatória, englobando toda<br>a área de concessão|
|Relatório da campanha de<br>medição|Projeto e execução<br>do processo||150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária|- Deverão constar no mínimo as<br>seguintes informações<br>detalhadas:<br>- cálculo da amostra<br>- custo do processo<br>- dados das medições realizadas<br>- dados dos equipamentos de<br>medição utilizados<br>- dados dos consumidores e<br>postos de transformação<br>considerados na amostra<br>- validação da amostra,<br>apontando os erros amostrais<br>incorridos e os coeficientes de<br>variações das grandezas<br>explicativas<br>- cronograma da campanha<br>realizada|

|||||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa||Seção:<br>6.2<br>||Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008||Página:<br>22 de 92|
||||||||||
||PROPORÇÃO DE FLUXO||||||||
||Informação|Especificação||Unidade|Periodicidade||Observação||
||Diagrama unifilar<br>simplificado de fluxo de<br>potência|Na condição de carga<br>máxima verificada nos<br>últimos 12 meses||MW|150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária||O diagrama deve conter as<br>perdas em cada nível de<br>tensão||

|PESQUISA DE POSSE DE EQUIPAMENTOS E HÁBITOS DE CONSUMO|PESQUISA DE POSSE DE EQUIPAMENTOS E HÁBITOS DE CONSUMO|PESQUISA DE POSSE DE EQUIPAMENTOS E HÁBITOS DE CONSUMO|PESQUISA DE POSSE DE EQUIPAMENTOS E HÁBITOS DE CONSUMO||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Relatório da Pesquisa de<br>Posse de Equipamentos e<br>Hábitos de Consumo|||150 dias antes da<br>data de revisão<br>tarifária, a cada<br>dois ciclos de<br>revisão tarifaria<br>periódica|- A pesquisa deve ser feita<br>de forma aleatória,<br>englobando toda a área de<br>concessão e basear-se em<br>conceitos estatísticos<br>consolidados.<br>- Para as distribuidoras que<br>não operem redes em<br>tensão superior a 25 kV, é<br>facultado o envio.|

- 3.9 Dados para cálculo da tarifa de uso dos sistemas de distribuição das centrais geradoras. 

- 3.9.1 A distribuidora deverá encaminhar à ANEEL, em formato específico definido pela ANEEL, os dados necessários para cálculo da tarifa de uso dos sistemas de distribuição das centrais geradoras conectadas no nível de tensão de 138 ou 88 kV: 

|DADOS PARA CÁLCULO DA TARIFA DE USO DAS CENTRAIS GERADORAS|DADOS PARA CÁLCULO DA TARIFA DE USO DAS CENTRAIS GERADORAS|DADOS PARA CÁLCULO DA TARIFA DE USO DAS CENTRAIS GERADORAS|DADOS PARA CÁLCULO DA TARIFA DE USO DAS CENTRAIS GERADORAS||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Representação da carga nas<br>barras de 138/88 kV|- No nível de 138/88 kV|MW|Anual, até 1º de<br>março.||
|Dados das linhas e<br>transformadores de potência|- No nível de 138/88 kV||Anual, até 1º de<br>março.|Informações de<br>transformadores com<br>tensão secundária igual a<br>138/88 kV|
|Dados das centrais<br>geradoras conectadas no<br>nível de 138/88 kV|||Anual, até 1º de<br>março||
|CUSD e aditivos de centrais<br>geradoras no nível de<br>138/88 kV|||Até 60 dias após a<br>sua assinatura||

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>23 de 92|
|---|---|---|---|---|

## 4 ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

- 4.1 Nesta subseção são apresentadas as informações, que devem ser trocadas entre os agentes e entidades setoriais, conforme definidas no Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição, com o objetivo de subsidiar os procedimentos, estudos e projeto para o estabelecimento de novas conexões ou modificações em conexões existentes. 

- 4.2 Fluxograma do intercâmbio de informações. 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>24 de 92|
|---|---|---|---|---|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>25 de 92|

- 4.3 Fluxo de informações do acessante para a acessada. 

ACESSANTE ACESSADA 

- 4.3.1 Consulta de Acesso e Solicitação de Acesso. 

- 4.3.1.1 O detalhamento das informações depende do tipo, porte e nível de tensão das instalações do acessante, como também dos impactos no sistema elétrico de distribuição acessado. Assim, informações podem ser solicitadas pela acessada a partir da Consulta de Acesso, sempre que necessárias. 

## 4.3.1.2 Informações preliminares. 

- 4.3.1.3 Na consulta de acesso, todo acessante que conectar suas instalações ao sistema de distribuição, deve fornecer as seguintes informações: 

|INFORMAÇÕES PRELIMINARES|INFORMAÇÕES PRELIMINARES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Identificação do<br>acessante|||Única||
|Ramo de atividade|Descrição, CNPJ||Única||
|Natureza|Consumidor livre, cogerador, produtor<br>independente, autoprodutor, distribuidora, etc||Única||
|Localização|Coordenadas georeferenciadas||Única||
|Endereço do<br>empreendimento|||Única||
|Ponto(s) de conexão|Coordenadas georeferenciadas|||Com<br>justificativas|
|Características da<br>conexão|||||
|Estágio atual do<br>acesso|||||
|Cronograma de<br>implantação||||Anexar|

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>26 de 92|
|---|---|---|---|---|

|INFORMAÇÕES PRELIMINARES|INFORMAÇÕES PRELIMINARES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Identificação do<br>acessante|||Única||
|Ramo de atividade|Descrição, CNPJ||Única||
|Cronograma de<br>expansão||||Anexar|
|Representante para<br>contato|Nome, endereço, telefone, fax, e-mail||||
|Data da consulta|||||
|Comprovantes legais|Número do imóvel, alvará de funcionamento,<br>aprovaçãogovernamental e ART-CREA||||
|Projeto básico|Memorial descritivo, planta de localização,<br>arranjo físico, diagramas incluindo o SMF||||

4.3.1.4 Informações técnicas de centrais geradoras de energia. 

|CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Natureza|Instalação nova, ampliação||||
|Energético utilizado<br>pela central geradora|Hidráulica, térmica (especificar combustível),<br>eólica, solar, química, outro (especificar)|||Para cada<br>estágio previsto<br>no cronograma|
|Estudo de avaliação da<br>capacidade energética|||||
|Potência de cada<br>unidade||MW|||
|Número de unidades||Número|||
|Fator de potência<br>nominal||%|||
|Tensão nominal||kV|||
|Energia garantida||MW<br>médio|||

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>27 de 92|
|---|---|---|---|---|

|CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Regime de operação|Permanente ou emergência||||
|Operação interligada|Sim/não||||
|Características das<br>principais máquinas de<br>corrente alternada|Código, instalação (existente/prevista), tipo<br>(motor síncrono/assíncrono,<br>gerador/compensador síncrono, quantidade,<br>aplicação, potência (%), esquema de partida,<br>corrente departida(A)||||
|Sistemas de proteção e<br>controle|||||
|Níveis de confiabilidade|||||
|Variação de tensão||%|||
|Variação de freqüência||%|||
|Diagrama unifilar das<br>instalações internas do<br>gerador|||||
|Informações sobre o<br>sistema de medição|Incluindo transformadores de instrumentos com<br>suas características básicas, relação de<br>transformação e classe de exatidão||||
|Cronograma do<br>empreendimento|||||

4.3.1.5 Informações técnicas de unidades consumidoras de energia 

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>28 de 92|
|---|---|---|---|---|

|UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Carga instalada||kVA||Para cada<br>estágio previsto<br>no cronograma|
|Carga máxima|Na ponta e fora de ponta|kW|||
|Acréscimo de carga<br>previsto|Na ponta e fora de ponta|kW|||
|Fator de potência|Na ponta e fora de ponta|%|||
|Fator de potência<br>previsto|Na ponta e fora de ponta|%|||
|Fator de potência<br>médio horário|||||
|Fator de carga|||||
|Sazonalidade da<br>carga|||||
|Demandas máximas|Integralizadas em 15 minutos no horário de<br>ponta, no horário normal e no horário<br>incentivado|kW|||
|Características da<br>carga|Fornos elétricos, motores de corrente<br>alternada, cargas alimentadas em corrente<br>contínua, cargas alimentadas por<br>conversores, retificadores, fornos, demais<br>cargas|kW||Descrição do<br>equipamento,<br>aplicação,<br>potência<br>associada e %<br>da carga<br>instalada|
|Equipamentos com<br>retificação de<br>corrente, existentes e<br>previstos|Nome, aplicação, instalação<br>(existente/prevista), tipo de conversor<br>(motor síncrono/assíncrono,<br>gerador/compensador síncrono), número<br>de pulsos, potência nominal (kW), tensão<br>nominal AC (kV), tensão nominal DC (kV),<br>corrente nominal(A), fator depotência(%)||||
|Equipamentos<br>especiais (fornos,<br>máquinas de solda,<br>compressores, etc)<br>existentes eprevistos|Nome, aplicação, instalação<br>(existente/prevista), alimentação, potência<br>nominal (kW), tensão nominal (kV), fator de<br>potência (%).||||
|Sistemas de<br>proteção e controle|Nível de curto circuito, tempo máximo de<br>interrupção, níveis de confiabilidade||||
|Tensão e freqüência|Suportabilidade dos equipamentos,<br>variação de tensão, variação de freqüência||||

## Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>29 de 92|
|---|---|---|---|---|

|UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Transformadores de<br>subestação|Potência nominal, impedância de curto-<br>circuito de seqüência positiva e zero, em pu<br>(na base do transformador), tipo de ligação<br>dos enrolamentos, impedância dos<br>enrolamentos, relações das tensões<br>disponíveis, derivações de tapes sob carga,<br>derivações de tapes a vazio, tensão<br>nominal dos enrolamentos, sobrecargas<br>admissíveis pelo equipamento, sem perda<br>de vida útil, em condições normais de<br>operação e em situações de emergência||||
|Diagrama unifilar e<br>dados gerais das<br>instalações internas<br>do consumidor|Impedâncias (%, base própria) dos<br>transformadores, bancos de capacitores de<br>alta e média tensão, filtros de harmônicos,<br>impedâncias das linhas e dos<br>transformadores da subestação principal,<br>informações sobre o sistema de medição<br>incluindo os transformadores de<br>instrumentos com suas características<br>básicas, relação de transformação e classe<br>de exatidão|||Anexar diagrama|
|Cronograma do<br>empreendimento|||||
|Geração própria<br>vinculada ao<br>suprimento, atual e<br>prevista|Código, instalação (existente/prevista), tipo<br>(motor síncrono/assíncrono,<br>gerador/compensador síncrono)<br>quantidade, aplicação, potência (kW),<br>tensão (kV), fator de potência (%),<br>esquemapartida, correntepartida(A)|kW|||
|Potência de cada<br>unidadejá existente||kW||Em caso de<br>ampliação|

## 4.3.2 Estudos Especiais. 

- 4.3.2.1 Caso sejam solicitados estudos especiais pela acessada, as informações a seguir devem ser fornecidas pelo acessante. 

- 4.3.2.2 Estudos especiais para centrais geradoras de energia. 

- 4.3.2.3 Estudos especiais podem ser solicitados para centrais geradoras com instalações conectadas à alta tensão, cujo MUSD seja superior a 50 MW, ou, para centrais geradoras com instalações conectadas à média tensão, com MUSD superior a 5 MW. Essas mesmas informações podem ser necessárias caso as instalações do acessante possuam equipamentos que exijam estudos especiais, ainda que os MUSD contratados sejam inferiores aos limites acima mencionados. As informações necessárias à realização dos estudos específicos – tanto as de obrigação do acessante quanto da acessada – devem ser compatíveis com os programas utilizados pelo setor elétrico brasileiro. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>30 de 92|

- a) Para as centrais geradoras térmicas podem ser requeridas as seguintes informações, relacionadas a cada um dos geradores: 

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – DADOS GERAIS|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – DADOS GERAIS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Identificação da unidade|||||
|Fabricante das turbinas|||||
|Tipo de turbina|G/V/O||||
|Fabricante do gerador|||||
|Potência nominal de placa||kW|||
|Potência máxima em regime contínuo||MW|||
|Corrente nominal||A|||
|Tensão nominal||kV|||
|Freqüência nominal||Hz|||
|Velocidade nominal||rpm|||
|Número de fases||Número|||
|Tipo e ligação|∆ou Y||||
|Número de pólos||Número|||
|Fator de potência|Sobre-excitado e sub-excitado|%|||

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – DADOS COMPLEMENTARES|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – DADOS COMPLEMENTARES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Curvas para tomada de carga|Cold, wart, not<br>start||||
|Curva para parada das unidades|||||
|Condições ambientais para as quais estas estão<br>referidas|||||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>31 de 92|

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – CURVAS DE CAPABILIDADE E DE SATURAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – CURVAS DE CAPABILIDADE E DE SATURAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – CURVAS DE CAPABILIDADE E DE SATURAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – CURVAS DE CAPABILIDADE E DE SATURAÇÃO||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Curvas de capabilidade para a<br>tensão de operação máxima|Referida às condições ambientais<br>locais, altitude e temperatura média<br>anual|||Em arquivo|
|Curvas de capabilidade para a<br>tensão de operação mínima|Referida às condições ambientais<br>locais, altitude e temperatura média<br>anual|||Em arquivo|
|Curvas de capabilidade para a<br>tensão de operação nominal|Referida às condições ambientais<br>locais, altitude e temperatura média<br>anual|||Em arquivo|
|Curvas de saturação em pu||||Em arquivo|

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – FAIXAS OPERATIVAS|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – FAIXAS OPERATIVAS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Faixa operativa contínua de tensão nos<br>terminais da máquina|Em regime permanente|pu|||
|Faixa operativa temporizada de tensão|||||
|Ajustes propostos da proteção|Sobretensão e subtensão|||Em arquivo|
|Faixa operativa contínua de freqüência|||||
|Faixa operativa temporizada de freqüência|||||
|Ajustes propostos de proteção|Sobrefreqüência e<br>subfreqüência||||
|Faixas de operação proibidas|Por conjunto turbina-<br>gerador||||
|Limite máximo da turbina associada||MW|||

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Sinal adicional (PSS)<br>derivado de potência<br>acelerante|Sim/Não||||
|Tempo de resposta menor<br>ou igual a 0,1 segundos|Sim/Não||||
|Teto de tensão positivo<br>maior ou igual a 5pu|||||
|Teto de tensão negativo<br>menor ou igual a –4 pu|||||

## Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>32 de 92|
|---|---|---|---|---|

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Diagramas de blocos|Regulador de tensão, sinal adicional,<br>limitadores de sobre-excitação e de sub-<br>excitação|||Em arquivo|
|Ajustes propostos de<br>regulador de tensão|||||
|Faixas de parâmetros para<br>os ajustes||||Em arquivo|
|Resultados de simulações<br>e/ou ajustes||||Em arquivo|

|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS TÉRMICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Reatância síncrona de eixo direto não saturada<br>(Xd)|Na base MVA da<br>máquina|%|||
|Reatância síncrona de eixo em quadratura não<br>saturada(Xq)|Na base MVA da<br>máquina|%|||
|Reatância transitória de eixo direto não saturada<br>(X’q)|Na base MVA da<br>máquina|%|||
|Reatância subtransitória de eixo direto não<br>saturada(X’’q)|Na base MVA da<br>máquina|%|||
|Reatância de dispersão não saturada (X1)|Na base MVA da<br>máquina|%|||
|Constante de tempo transitória de eixo direto<br>(T’d0)||segundos|||
|Constante de tempo subtransitória de eixo<br>direto, em circuito aberto(T’’d0)||segundos|||
|Constante de tempo subtransitória de eixo em<br>quadratura, em circuito aberto (T’’q0)||segundos|||
|Momento de inércia do conjunto turbina-gerador<br>(H)||segundos|||

## Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>33 de 92|
|---|---|---|---|---|

- b) Para as centrais geradoras hidráulicas podem ser requeridas as seguintes informações, relacionadas a cada um dos geradores: 

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS GERAIS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS GERAIS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Identificação da unidade|||||
|Fabricante das turbinas|||||
|Fabricante do gerador|||||
|Potência nominal de placa||MVA|||
|Potência máxima em regime contínuo||MW|||
|Corrente nominal||A|||
|Tensão nominal||kV|||
|Freqüência nominal||Hz|||
|Velocidade nominal||rpm|||
|Número de fases||Número|||
|Tipo e ligação|∆ ou Y||||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>34 de 92|

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS GERAIS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS GERAIS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número de pólos||Número|||
|Fator de potência|Sobre-excitado e sub-excitado|%|||

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS COMPLEMENTARES|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS COMPLEMENTARES|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – DADOS COMPLEMENTARES|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Rendimentos dos conjuntos turbina-<br>gerador||%|||
|Tipo de turbina|||||
|Rampeamento (curva de carga)|Nas diversas condições<br>operativas|||Em arquivo|

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS –|FAIXAS OPERATIVAS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Faixa operativa contínua de tensão nos<br>terminais da máquina|Em regime permanente|kV|||
|Faixa operativa temporizada de tensão||kV|||
|Ajustes propostos da proteção|Sobretensão e subtensão|||Em arquivo|
|Faixa operativa contínua de freqüência||Hz|||
|Faixa operativa temporizada de freqüência||Hz|||
|Ajustes propostos de proteção|Sobrefreqüência e<br>subfreqüência|||Em arquivo|
|Faixas de operação proibidas|Por conjunto turbina-<br>gerador||||
|Limite máximo da turbina associada||MW|||

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Sinal adicional (PSS)<br>derivado de potência<br>acelerante|Sim/Não||||
|Tempo de resposta menor<br>ou igual a 0,1 segundos|Sim/Não||||
|Teto de tensão positivo<br>maior ou igual a 5 pu|||||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>35 de 92|

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMA DE EXCITAÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Teto de tensão negativo<br>menor ou igual a –4pu|||||
|Diagramas de blocos|Regulador de tensão, sinal adicional,<br>limitadores de sobre-excitação e de sub-<br>excitação|||Em arquivo|
|Ajustes propostos de<br>regulador de tensão<br>adicional||||Em arquivo|
|Faixas de parâmetros para<br>os ajustes||||Em arquivo|
|Resultados de simulações<br>e/ou ajustes||||Em arquivo|

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMAS E REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA TURBINA|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMAS E REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA TURBINA|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMAS E REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA TURBINA|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMAS E REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA TURBINA|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – SISTEMAS E REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA TURBINA|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Diagramas de blocos|Regulador de velocidade|pu||Em arquivo|
|Ajustes propostos de velocidade||||Em arquivo|
|Faixas de parâmetros para ajustes||||Em arquivo|
|Resultados das simulações e/ou ajustes||||Em arquivo|

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Reatância síncrona de eixo direto<br>(Xd)|Na base MVA da máquina,<br>saturada e não-saturada|%|||
|Reatância síncrona de eixo em<br>quadratura(Xq)|Na base MVA da máquina,<br>saturada e não-saturada|%|||
|Reatância transitória de eixo direto<br>(X’q)|Na base MVA da máquina,<br>saturada e não-saturada|%|||
|Reatância subtransitória de eixo<br>direto(X’’q)|Na base MVA da máquina,<br>saturada e não-saturada|%|||
|Reatância de dispersão (X1)|Na base MVA da máquina,<br>saturada e não-saturada|%|||
|Constante de tempo (T’d0)||segundos|||
|Constante de tempo subtransitória de<br>eixo direto, em circuito aberto(T’’d0)||segundos|||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>36 de 92|

|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS|CENTRAIS GERADORAS HIDRÁULICAS – INFORMAÇÕES SOBRE GERADORES SÍNCRONOS||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Constante de tempo subtransitória de<br>eixo em quadratura, em circuito<br>aberto(T’’q0)||segundos|||
|Momento de inércia do conjunto<br>turbina-gerador(H)||(MW.s)/MVA|||

- c) Para as centrais geradoras eólicas podem ser requeridas as seguintes informações, relativas a cada um dos geradores: 

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DA CENTRAL EÓLICA|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DA CENTRAL EÓLICA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número de turbinas/geradores|Por tipo|%|||
|Potência nominal instalada total|Por tipo|MW|||
|Montante de uso a contratar – MUST||MW|||
|Gráficos de 24 hs de potência prevista<br>injetada na rede|||||
|Controle integrado|De tensão, de fator de<br>potência, etc||||
|Potência máxima injetável na rede pela<br>central eólica||MW|||

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Fabricante|||||
|Modelo|||||
|Diâmetro do rotor||M|||
|Controle de potência|Stall, pitch, etc||||
|Velocidade de rotação nominal||rpm|||
|Sobrevelocidade máxima||rpm|||
|Velocidade do vento na entrada em<br>serviço (cut-in)||m/s|||

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0<br>|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>37 de 92|
|---|---|---|---|---|

## CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS 

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DAS TURBINAS EÓLICAS|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência gerada na entrada em serviço<br>(cut-in)||MW|||
|Velocidade do vento para atingir a<br>potência||m/s|||
|Velocidade do vento na saída de serviço<br>(cut-out)||m/s|||
|Potência gerada na saída de serviço<br>(cut-out)||MW|||
|Momento de inércia da massa girante<br>(MD2/4)||Kg.m2|||
|Coeficiente de amortecimento|PU de conjugado/PU de<br>velocidade||||
|Curva CP x lambda|||||
|Curva de potência|Potência x velocidade do<br>vento||||
|Documento de certificação da turbina|Data||||

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS<br>ACOPLAMENTO TURBINA/GERADOR – CAIXA DE ENGRENAGEM E/OU EIXO|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS<br>ACOPLAMENTO TURBINA/GERADOR – CAIXA DE ENGRENAGEM E/OU EIXO|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS<br>ACOPLAMENTO TURBINA/GERADOR – CAIXA DE ENGRENAGEM E/OU EIXO|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS<br>ACOPLAMENTO TURBINA/GERADOR – CAIXA DE ENGRENAGEM E/OU EIXO||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Razão de multiplicação do 1º<br>estágio||||Quando<br>aplicável|
|Razão de multiplicação do 2º<br>estágio||||Quando<br>aplicável|
|Razão de multiplicação do 3º<br>estágio||||Quando<br>aplicável|
|Coeficiente de rigidez do eixo (G/T)|pu de conjugado/rad.<br>elétrico||||

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Fabricante|||||
|Tipo construtivo|Assíncrono, etc||||
|Potência nominal||MW|||
|Potência aparente||MVA|||
|Tensão nominal|Para estator e rotor|V|||

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0<br>|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>38 de 92|
|---|---|---|---|---|

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Limites de variação da<br>tensão terminal||%|||
|Corrente nominal|Para estator e rotor|A|||
|Freqüência nominal||Hz|||
|Número de pólos|Indicar se tem 2<br>números de pólos||||
|Velocidade síncrona|Para cada número<br>depólos|rpm|||
|Velocidade de rotação<br>napotência nominal|Faixa|rpm|||
|Momento de inércia<br>(MD2/4)||kg.m2|||
|Coeficiente de<br>amortecimento|PU de<br>conjugado/PU de<br>velocidade||||
|Corrente em vazio||A|||
|Corrente de partida||A|||
|Corrente máxima de<br>ligação à rede||A|||
|Potência reativa<br>absorvida em vazio||Kvar|||
|Potência reativa<br>absorvida na potência<br>nominal||Kvar|||
|Curvas de potência<br>reativa em função da<br>potência ativa|Diagrama P, Q de<br>quatro quadrantes||||
|Fator de potência sem<br>compensação e<br>carregamento|Para 25, 50, 75 e<br>100|Em % da<br>potência<br>ativa nominal|||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>39 de 92|

## CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES 

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – DADOS DOS GERADORES|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Fator de potência com<br>compensação e<br>carregamento|Para 25, 50, 75 e<br>100|Em % da<br>potência<br>ativa nominal|||
|Resistências e<br>reatâncias do<br>esquema equivalente|Rs, Xs, Rr, Xr e<br>Xm|pu|||
|Resistências e<br>reatâncias do<br>esquema equivalente|Esquema de<br>partida||||
|Resistências e<br>reatâncias do<br>esquema equivalente|Rotor do gerador|||Tipo de gaiola, com enrolamento e<br>anéis para controle da corrente –<br>preencher tabela do anexo<br>(conversor de controle, etc)|

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE PROTEÇÃO|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE PROTEÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Sobretensão|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||
|Subtensão|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||
|Sobrefreqüência|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||
|Subfreqüência|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||
|Sobrecorrente de fase e neutro|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||
|Sobretensão residual (3V0)|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||
|Outras (dif/dit, deslocamento<br>de fase, etc)|Faixas de ajustes e ajustes (incluindo<br>a temporização)||||

|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE CONTROLE|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE CONTROLE|CENTRAIS GERADORAS EÓLICAS – SISTEMA DE CONTROLE|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Sistema de controle|||||
|Diagrama de Bloco|||||
|Parâmetros|||||
|Faixa de ajustes|||||
|Ajustes propostos|||||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>40 de 92|

- d) Para os transformadores de subestações podem ser requeridas as seguintes informações: 

|TRANSFORMADORES DE SUBESTAÇÕES|TRANSFORMADORES DE SUBESTAÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência nominal||MVA|||
|Impedância de curto-circuito de<br>seqüênciapositiva e zero|Na base do transformador|pu|||
|Tipo de ligação dos enrolamentos|||||
|Impedância dos enrolamentos||pu|||
|Relações das tensões disponíveis|||||
|Derivações de tapes sob carga|||||
|Derivações de tapes a vazio|||||
|Tensão nominal dos enrolamentos||kV|||
|Sobrecargas admissíveis pelo<br>equipamento sem perda de vida<br>útil|Em condições normais de<br>operação e em situações de<br>emergência||||

- e) Para subestações podem ser requeridas as seguintes informações: 

|DIAGRAMA UNIFILAR E DADOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA SUBESTAÇÃO|DIAGRAMA UNIFILAR E DADOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA SUBESTAÇÃO|DIAGRAMA UNIFILAR E DADOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA SUBESTAÇÃO|DIAGRAMA UNIFILAR E DADOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA SUBESTAÇÃO||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência||kV|||
|Impedâncias dos transformadores|Base própria|%|||
|Características dos sistemas de controle e proteção<br>existentes||||Em anexo|

- 4.3.2.4 Estudos especiais para unidades consumidoras de energia. 

- 4.3.2.5 Estudos especiais podem ser solicitados para unidades consumidoras conectadas à alta tensão, cujo MUSD seja superior a 50 MW, ou para unidades consumidoras conectadas à média tensão, com MUSD superior a 5 MW. Essas mesmas informações podem ser necessárias caso as instalações do acessante possuam equipamentos que exijam estudos especiais, ainda que os MUSD contratados sejam inferiores aos limites acima mencionados. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>41 de 92|

- 4.3.2.6 As informações necessárias à realização dos estudos específicos – tanto as de obrigação do acessante quanto da acessada – devem ser compatíveis com os programas utilizados pelo setor elétrico brasileiro. 

   - a) Para motores de indução com potência superior ao limite definido pela distribuidora, podem ser requeridas as seguintes informações, para cada unidade: 

|MOTOR DE INDUÇÃO|MOTOR DE INDUÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Designação|||||
|Tipo|Gaiola de Esquilo (GE)/Rotor bobinado<br>(RB)||||
|Potência nominal||kW|||
|Corrente nominal||A|||
|Tensão nominal||kV|||
|Número de pólos||quantidade|||
|Velocidade nominal||rpm|||
|Fator de potência<br>em regime||%|||
|Rendimento<br>nominal||%|||
|Deslizamento a<br>potência e tensão<br>nominais||%|||
|Impedância do<br>estator|Rs e Xs|Ohm|||
|Impedância do rotor|Rr e Xr|Ohm|||
|Impedância de<br>magnetização|Xm|Ohm|||
|Corrente de partida||A|||
|Fator de potência<br>na partida||%|||
|Partida|A vazio (AV)/Sob carga (SC)||||
|Freqüência de<br>partidas|||||
|Aplicação|||||

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>42 de 92|
|---|---|---|---|---|

|MOTOR DE INDUÇÃO|MOTOR DE INDUÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Tipo de partida|Direta, motor auxiliar, reator série, resistor<br>série, autotransformador, outros|tapes % ou<br>especificar|||
|Momento de inércia<br>motor-carga||kg.m2|||
|Controle de<br>velocidade|Inversores, ciclo-conversores, chopper,<br>cascata sub-síncrona, outros|||Em formulário<br>àparte|
|Curvas<br>características|Conjugado motor x velocidade, conjugado<br>da carga x velocidade, corrente x<br>velocidade, fator de potência x velocidade,<br>conjugado da carga x tempo|||Em formulário<br>à parte|

## b) Para máquinas síncronas: 

|MÁQUINA SÍNCRONA|MÁQUINA SÍNCRONA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Designação|||||
|Tipo|Gerador (GR)/Motor síncrono<br>(MS)/Compensador síncrono(CS)||||
|Potência nominal||kW|||
|Corrente nominal||A|||
|Tensão nominal||kV|||
|Número de pólos|||||
|Pólos|L/S||||
|Velocidade nominal||rpm|||
|Fator de potência<br>em regime||%|||
|Conjugado pull in||N.m|||
|Conjugado pull out||N.m|||
|Reatâncias|Xd, Xq, X’d, X’q, X’’d, X’’q e X1|%|||
|Constantes de<br>tempo|T’d0, T’q0, T’’d0 e T’’q0|segundos|||

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>43 de 92|
|---|---|---|---|---|

|MÁQUINA SÍNCRONA|MÁQUINA SÍNCRONA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Constante de<br>amortecimento(D)||pu/pu|||
|Corrente de partida||A|||
|Fator de potência<br>napartida||%|||
|Partida|A vazio (AV)/Sob carga (SC)||||
|Freqüência de<br>partidas|||||
|Aplicação|||||
|Esquema de<br>partida|Direta, motor auxiliar, reator série, resistor<br>série, autotransformador, outros|tapes % ou<br>especificar|||
|Momento de inércia<br>motor-carga||kg.m2|||
|Controle de<br>velocidade|Inversores, ciclo-conversores, cascata,<br>outros|||Em formulário<br>àparte|
|Curvas<br>características|Conjugado motor x velocidade, conjugado<br>da carga x velocidade, corrente x<br>velocidade, fator de potência x velocidade,<br>conjugado da carga x tempo||||

## c) Para fornos a arco: 

|INFORMAÇÕES GERAIS DE FORNOS A ARCO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número de fornos||quantidade|||
|Capacidade||Ton|||
|Ciclo diário de operação|||||
|Número de fornos operando simultaneamente||quantidade|||
|Tempo médio de corrida durante a corrida||minutos|||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>44 de 92|

|INFORMAÇÕES GERAIS DE FORNOS A ARCO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número de carregamentos||quantidade|||
|Tempos médios para as fases de ignição, fusão e<br>refino||minutos|||

|INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DE FORNOS A ARCO|INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DE FORNOS A ARCO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Potência nominal do forno||MVA|||
|Fator de potência sob potência<br>nominal||%|||
|Tensão nominal||V|||
|Corrente nominal||kA|||
|Potência de curto circuito do<br>forno||%|||
|Potência máxima||MVA|||
|Fator de potência sob potência<br>máxima||%|||
|Comprimento médio do arco<br>elétrico||cm|||
|Tensão média de arco elétrico||V|||
|Potências ativas médias|Para as fases de ignição, fusão e<br>refino|MW|||
|Fatores de potência ativas|Para as fases de ignição, fusão e<br>refino|%|||
|Comprimentos médios de arco|Para as fases de ignição, fusão e<br>refino|cm|||
|Diagrama unifilar do sistema<br>de alimentação do forno|Com as impedâncias dos elementos<br>do circuito elétrico||||
|Potência nominal dos<br>transformadores abaixadores||MVA|||
|Impedância dos<br>transformadores abaixadores|Base 100 MVA|%|||
|Ligações dos enrolamentos<br>dos transformadores<br>abaixadores|||||
|Relação dos tapes disponíveis<br>dos transformadores<br>abaixadores||%|||

## Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>45 de 92|
|---|---|---|---|---|

|INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DE FORNOS A ARCO|INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DE FORNOS A ARCO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Tape fixo dos transformadores<br>abaixadores|||||
|Mudança de tape sob carga<br>dos transformadores<br>abaixadores|||||
|Mudança de tape a vazio dos<br>transformadores abaixadores|||||
|Curvas características de<br>operação do forno|Potência ativa||||
|Tipo de controle|Automático ou manual, corrente<br>constante ou variável acionamento<br>hidráulico ou elétrico||||
|Diagrama de blocos do<br>sistema de controle|||||
|Parâmetros da função de<br>transferência|||||
|Tempo mínimo de resposta||segundos|||
|Tipo de compensadores<br>estáticos|RCT, CCT, RCT/CCT, outros||||
|Potência mínima dos<br>compensadores estáticos||Mvar|||
|Potência máxima dos<br>compensadores estáticos||Mvar|||
|Diagrama elétrico dos<br>compensadores estáticos|||||
|Acionamento hidráulico ou<br>elétrico dos compensadores<br>estáticos|||||
|Diagramas elétricos dos filtros|Com valores das impedâncias||||
|Diagrama elétrico dos bancos<br>de capacitores|Com capacidades||||
|Reator série|||||
|Outros|Especificar||||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>46 de 92|

## d) Para retificadores, conversores e inversores: 

|INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS|DE CONVERSORES E RETIFICADORES|DE CONVERSORES E RETIFICADORES|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número de unidades iguais||quantidade|||
|Designação|||||
|Aplicação|||||
|Tipo|||||
|Pulsos||quantidade|||
|Potências|Nominal, mínima e máxima|MVA|||
|Tensões|Nominal, mínima e máxima<br>CA e CC|kV|||
|Correntes|Nominal, mínima e máxima<br>CA e CC|A|||
|Número de enrolamentos dos<br>transformadores dos<br>conversores|Dados de placa|quantidade|||
|Potência nominal dos<br>transformadores dos<br>conversores|Dados de placa|MVA|||
|Impedâncias na base própria<br>dos transformadores dos<br>conversores|Dados de placa|%|||
|Número de tapes fixos dos<br>transformadores dos<br>conversores|Dados de placa|quantidade|||
|Variação de tapes fixos dos<br>transformadores dos<br>conversores|Dados de placa|%|||
|Número de tapes variáveis<br>(LTC) dos transformadores<br>dos conversores|Dados de placa|quantidade|||
|Variação de tapes variáveis<br>(LTC) dos transformadores<br>dos conversores|Dados de placa|%|||
|Diagramas|Com esquemas de ligação dos<br>conversores e dos transformadores<br>de alimentação correspondentes|||Em anexo|
|Capacitor equivalente CC||F|||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>47 de 92|

- 4.4 Fluxo de informações da acessada para o acessante: 

## ACESSADA 

## ACESSANTE 

## 4.4.1 Informação de Acesso: 

- 4.4.1.1 A acessada encaminha ao acessante resposta à Consulta de Acesso, com base nas informações disponíveis sobre o sistema de distribuição, contendo: 

|INFORMAÇÃO DE ACESSO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Classificação da atividade do<br>acessante|||||
|Informações sobre regra de<br>participação financeira||||Quando<br>consumidor|
|Definição do ponto de conexão<br>mais econômico,|Indicação de um mínimo de 2<br>(duas) alternativas, acompanhadas<br>dos respectivos custos, conclusões<br>ejustificativas|||Quando<br>central<br>geradora|
|Características do sistema de<br>distribuição acessado e do<br>ponto de conexão,|Informar requisitos técnicos e<br>padrões de desempenho||||
|Tarifas de uso aplicáveis|||||
|Responsabilidades do<br>acessante|||||
|Relação de estudos e<br>documentos a serem<br>apresentados na solicitação de<br>acesso|||||

## 4.4.2 Parecer de Acesso 

- 4.4.2.1 A acessada encaminha ao acessante resposta à Solicitação de Acesso, contendo: 

|PARECER DE ACESSO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Classificação da atividade do<br>acessante|||||
|Características do sistema<br>de distribuição acessado e<br>doponto de conexão|Incluindo requisitos técnicos e padrões<br>de desempenho||||

Procedimentos de Distribuição 

|ssunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>48 de 92|
|---|---|---|---|---|

|PARECER DE ACESSO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Relação das obras e<br>serviços necessários, no<br>sistema de distribuição<br>acessado|Com a estimativa de prazos para a sua<br>execução||||
|Participação financeira||||Quando<br>consumidor|
|Informações gerais<br>relacionadas ao ponto de<br>conexão|Tipo de terreno, faixa de passagem,<br>características mecânicas das<br>instalações, sistemas de proteção,<br>controle e telecomunicações<br>disponíveis||||
|Modelos dos contratos a<br>serem celebrados|||||
|Tarifas de uso aplicáveis|||||
|Responsabilidades do<br>acessante|||||
|Impactos na Rede Básica||||quando<br>couber|

## 5 PROCEDIMENTOS OPERATIVOS 

- 5.1 Nesta subseção são apresentadas as informações, que devem ser trocadas entre os agentes de distribuição e as entidades setoriais, conforme definidas no Módulo 4 – Procedimentos Operativos, necessárias à coordenação do planejamento das operações de curto, médio e longo prazo, incluindo a previsão operacional da demanda, planejamento das interrupções programadas, planejamento de contingências e informações a serem trocadas em tempo-real. 

- 5.2 Fluxograma do intercâmbio de informações. 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>49 de 92|
|---|---|---|---|---|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>50 de 92|

- 5.3 Fluxo das informações: 

## ACESSANTE 

## DISTRIBUIDORA 

- 5.3.1 O órgão de operação do acessante deverá relatar, ao centro de operação (CO) da distribuidora com a qual se relaciona, as seguintes informações: 

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO|PEDIDO DE INTERVENÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Tipo de ocorrência|a)<br>desligamento<br>de<br>equipamentos em instalações<br>de conexão<br>b) desligamento de unidades<br>geradoras<br>c) atuação de dispositivos de<br>esquemas<br>automáticos<br>de<br>controle de emergência (ECE)<br>d) desligamento de linhas de<br>distribuição ou transmissão||Quando aplicável|Descrição<br>detalhada|
|Período da ocorrência|Início e término|Dia,<br>hora<br>e<br>minuto|Quando aplicável||
|Carga interrompida|Descrição|MW|Quando aplicável||
|Potência interrompida||MW|Quando aplicável|No<br>caso<br>de<br>gerador distribuído|
|Localidades interrompidas|Descrição||Quando aplicável|No<br>caso<br>de<br>distribuidora|
|Conseqüências relevantes|Descrição||Quando aplicável||
|Providências adotadas e<br>em andamento|Descrição||Quando aplicável||

5.3.2 O acessante deverá informar à distribuidora os seguintes dados em tempo real: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>51 de 92|
|---|---|---|---|---|

|INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Atuação de proteções e restabelecimento do<br>sistema de distribuição|Descrição||Quando aplicável||
|Existência e tipo de comutações|Descrição||Quando aplicável||
|Conexão e desligamento de cargas|Descrição||Quando aplicável||
|Sincronização de geração|Descrição||Quando aplicável||
|Monitoramento do sistema de distribuição|Descrição||Quando aplicável||
|Instalações de geração|Descrição||Quando aplicável||
|Análise<br>da<br>segurança<br>do<br>sistema<br>de<br>distribuição|Descrição||Quando aplicável||
|Programação de geração|Descrição||Quando aplicável||
|Monitoramento das instruções de despacho|Descrição||Quando aplicável||
|Mensagens de despacho|Descrição||Quando aplicável||
|Relatórios|Descrição||Quando aplicável||

## 5.4 Fluxo das informações: 

## CONSUMIDOR DISTRIBUIDORA 

## 5.4.1 Cadastro de consumidor. 

## 5.4.1.1 O consumidor deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações: 

Procedimentos de Distribuição 

Assunto: Seção: Revisão: Data de Vigência: Página: Requisitos das Informações por Etapa 6.2 0 31 / 12 / 2008 52 de 92 

|INFORMAÇÕES CADASTRAIS|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Contato|Responsável<br>e<br>Endereço||Quando aplicável|Consumidor AT, MT ou BT|
|Demanda contratada|Ponta e fora deponta|kW|Quando aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Demanda máxima||kW|Quando aplicável||
|Carga de energia interruptível||MWh|Quando aplicável|Consumidores AT|
|Produção/Atividade|Descrição||Quando aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Regime de funcionamento|Sazonalidade,<br>períodos.|Data, hora<br>e minuto|Quando aplicável|Consumidor AT, MT ou BT|
|Processo de fabricação|Descrição||Quando aplicável|Consumidor AT|
|Composição da carga|||Quando aplicável|Consumidor AT|
|Cargaquepode ser retirada||MW|Quando aplicável|Consumidor AT|
|Tempopara retirada da carga||Minuto|Quando aplicável|Consumidor AT|
|Conseqüências de interrupções<br>nãoprogramadas|||Quando aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Conseqüências de interrupções<br>programadas|||Quando aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Conseqüências resultantes de<br>interrupções de longa duração|||Quando aplicável|Consumidor AT|
|Geraçãoprópria|Dadosgerais||Quando aplicável|Consumidor AT, MT ou BT|

- 5.4.2 Estudos de planejamento da operação elétrica. 

- 5.4.2.1 O consumidor livre deverá fornecer à distribuidora às seguintes informações: 

|PREVISÃO DE CARGA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Programação anual de reduções de<br>carga para manutenções e férias<br>coletivas|No<br>período<br>de<br>12<br>meses subseqüentes|MW|Mensal|Consumidor MT e AT<br>com MUSD contratado<br>acima de 3 MW|

- 5.4.3 Pedidos de intervenção em instalações. 

- 5.4.3.1 O consumidor atendido em alta ou média tensão deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>53 de 92|
|---|---|---|---|---|

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO|PEDIDO DE INTERVENÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Contato|Nome do responsável e telefone||Quando<br>aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Equipamento|Equipamento<br>que<br>sofrerá<br>intervenção||Quando<br>aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Condição requerida|||Quando<br>aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Serviço a ser executado|||Quando<br>aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Prazo de execução|Início e términoprevisto|Dia, hora<br>e minuto|Quando<br>aplicável|Consumidor AT ou MT|
|Observações|||Quando<br>aplicável|Consumidor AT ou MT|

- 5.5 Fluxo das informações: 

## CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA 

## DISTRIBUIDORA 

- 5.5.1 Estudos de planejamento da operação elétrica. 

- 5.5.1.1 A central geradora distribuída não despachada centralizadamente deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>54 de 92|
|---|---|---|---|---|

|DESPACHO DE GERAÇÃO|DESPACHO DE GERAÇÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Medições de geração<br>de potência ativa|Últimos 12 meses,<br>discriminados dia a dia e<br>mês a mês.|MW|Mensal|Intervalos de integralização<br>coincidentes com os estabelecidos<br>pelos Procedimentos de Rede|
|Medições de geração<br>de potência reativa ou<br>fator depotência|Últimos 12 meses,<br>discriminados dia a dia e<br>mês a mês.|Mvar ou<br>pu|Mensal|Intervalos de integralização<br>coincidentes com os estabelecidos<br>pelos Procedimentos de Rede|
|Medições de potência<br>ativa da carga atendida|Últimos 12 meses,<br>discriminados dia a dia e<br>mês a mês. Mesmos<br>intervalos de integralização<br>das medições degeração|MW|Mensal|No caso de produtores<br>independentes e autoprodutores,<br>quando a unidade consumidora<br>estiver no mesmo local da central<br>geradora|
|Medições de potência<br>reativa da carga<br>atendida ou fator de<br>potência|Últimos 12 meses,<br>discriminados dia a dia e<br>mês a mês. Mesmos<br>intervalos de integralização<br>das medições degeração|Mvar ou<br>pu|Mensal|No caso de produtores<br>independentes e autoprodutores,<br>quando a unidade consumidora<br>estiver no mesmo local da central<br>geradora|
|Despacho de geração<br>de potência ativa|Mês a mês, para o período<br>de 12 meses<br>subseqüentes.|MW|Mensal||
|Indisponibilidade de<br>unidades geradoras:<br>potências e períodos|Mês a mês, para o período<br>de 12 meses<br>subseqüentes Datas de<br>início e de término.|MW e<br>Dia,<br>hora e<br>minuto|Mensal||
|Dados previstos de<br>demanda de potência<br>ativa de unidade<br>consumidora|Mês a mês, para o período<br>de 12 meses<br>subseqüentes.|MW|Mensal|No caso de produtores<br>independentes e autoprodutores,<br>quando a unidade consumidora<br>estiver no mesmo local da central<br>geradora|

- 5.5.2 Pedidos de intervenção em instalações. 

- 5.5.2.1 A central geradora distribuída deverá fornecer ao centro de operação (CO) da distribuidora as seguintes informações: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>55 de 92|

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO EM I|NSTALAÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Central Geradora|Identificação por extenso||Quando aplicável||
|Solicitante|Nome||Quando aplicável|Credenciado no CO|
|Responsável Técnico pelo<br>serviço|Nome||Quando aplicável||
|Contatos prévios com o CO|||Quando aplicável||
|Equipamento a ser trabalhado|Tipo e identificação||Quando aplicável||
|Motivo da intervenção|||Quando aplicável||
|Serviços a serem executados|Descrição||Quando aplicável||
|Período pretendido de execução|Data de início e término|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condição requerida para<br>execução do serviço|||Quando aplicável||
|Tempo de retorno à operação|Em caso de necessidade<br>do sistema|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condições impeditivas para<br>realização do serviço|Descrição (Atmosféricas<br>ou climáticas)||Quando aplicável||
|Risco de desligamento acidental|Descrição (Equipamentos<br>envolvidos)||Quando aplicável||
|Necessidade de energização ou<br>colocação em operação do<br>equipamento|Descrição||Quando aplicável|Para ensaios, ajustes e<br>as etapas necessárias|

## 5.5.3 Geração. 

- 5.5.3.1 A central geradora distribuída não despachada centralizadamente deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações: 

|GERAÇÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Unidades geradoras em operação|<br>Identificação e potência|MW|Quando aplicável||
|Reserva girante total||MW|Quando aplicável||
|Potência total desligada|Identificação das unidades e<br>potências|MW|Quando aplicável|Informar o motivo da<br>indisponibilidade|
|Possibilidade de suspensão de<br>manutenção|Sim/Não||Quando aplicável||
|Prazo para retorno da unidade à<br>operação||Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||

- 5.5.4 Testes de desempenho e/ou comissionamento. 

- 5.5.4.1 A central geradora distribuída não despachada centralizadamente deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>56 de 92|

|TESTE DE DESEMPENHO E COMISSIONAMENTO|TESTE DE DESEMPENHO E COMISSIONAMENTO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Responsável técnico|Nome do engenheiro||Quando aplicável||
|Registros obtidos|||Quando aplicável||
|Lógica de controle e de ajustes|Das funções de proteção<br>mínimas exigidas||Quando aplicável||
|Tempos de coordenação de proteção|||Quando aplicável||
|Desempenho dinâmico de sistemas<br>de controle de tensão|||Quando aplicável||
|Desempenho dinâmico de sistemas<br>de controle de freqüência|||Quando aplicável||

- 5.6 Fluxo das informações: 

## CENTRO DE DESPACHO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

## DISTRIBUIDORA 

- 5.6.1 Pedidos de intervenção em instalações. 

- 5.6.1.1 O centro de despacho de geração distribuída deverá fornecer ao centro de operação (CO) da distribuidora as seguintes informações: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>57 de 92|

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO EM I|NSTALAÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Central Geradora|Identificação por extenso||Quando aplicável||
|Solicitante|Nome||Quando aplicável|Credenciado no CO|
|Responsável Técnico pelo<br>serviço|Nome||Quando aplicável||
|Contatos prévios com o CO|||Quando aplicável||
|Equipamento a ser trabalhado|Tipo e identificação||Quando aplicável||
|Motivo da intervenção|||Quando aplicável||
|Serviços a serem executados|Descrição||Quando aplicável||
|Período pretendido de execução|Data de início e término|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condição requerida para<br>execução do serviço|||Quando aplicável||
|Tempo de retorno à operação|Em caso de necessidade<br>do sistema|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condições impeditivas para<br>realização do serviço|Descrição (Atmosféricas<br>ou climáticas)||Quando aplicável||
|Risco de desligamento acidental|Descrição (Equipamentos<br>envolvidos)||Quando aplicável||
|Necessidade de energização ou<br>colocação em operação do<br>equipamento|Descrição||Quando aplicável|Para ensaios, ajustes e<br>as etapas necessárias|

## 5.6.2 Geração. 

- 5.6.2.1 O centro de despacho de geração distribuída deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações sobre as centrais geradoras distribuídas não despachadas centralizadamente que representa: 

|GERAÇÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Unidades geradoras em operação|<br>Identificação e potência|MW|Quando aplicável||
|Reserva girante total||MW|Quando aplicável||
|Potência total desligada|Identificação das unidades e<br>suaspotência|MW|Quando aplicável|Informar o motivo da<br>indisponibilidade|
|Possibilidade de suspensão de<br>manutenção|Sim/Não||Quando aplicável||
|Prazo para retorno da unidade à<br>operação||Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||

- 5.6.3 Testes de desempenho e/ou comissionamento. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>58 de 92|

- 5.6.3.1 O centro de despacho de geração distribuída deverá fornecer à distribuidora as seguintes informações sobre as centrais geradoras distribuídas não despachadas centralizadamente que representa: 

|TESTE DE DESEMPENHO E COMISSIONAMENTO|TESTE DE DESEMPENHO E COMISSIONAMENTO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Responsável técnico|Nome do engenheiro||Quando aplicável||
|Registros obtidos|||Quando aplicável||
|Lógica de controle e de ajustes|Das funções de proteção<br>mínimas exigidas||Quando aplicável||
|Tempos de coordenação de proteção|||Quando aplicável||
|Desempenho dinâmico de sistemas<br>de controle de tensão|||Quando aplicável||
|Desempenho dinâmico de sistemas<br>de controle de freqüência|||Quando aplicável||

- 5.7 Fluxo das informações: 

## CENTRO DE OPERAÇÃODE AGENTE DE TRANSMISSÃO (COT) 

## DISTRIBUIDORA 

- 5.7.1 Pedidos de intervenção em instalações. 

- 5.7.1.1 O centro de operação de agente de transmissão (COT) deverá fornecer ao centro de operação (CO) da distribuidora as seguintes informações: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>59 de 92|
|---|---|---|---|---|

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO EM INSTALAÇÕES|PEDIDO DE INTERVENÇÃO EM INSTALAÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Solicitante|Nome||Quando aplicável|Credenciado no CO|
|Responsável Técnico pelo serviço|Nome||Quando aplicável||
|Contatos prévios com o CO|Nome e data||Quando aplicável||
|Subestação, linha de transmissão<br>ou de distribuição|Identificação por extenso<br>e código operacional||Quando aplicável||
|Equipamento a ser trabalhado|Tipo e identificação||Quando aplicável||
|Motivo da intervenção|||Quando aplicável||
|Serviços a serem executados|Descrição||Quando aplicável||
|Período pretendido de execução|Data de início e término|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condição requerida para execução<br>do serviço|||Quando aplicável||
|Tempo de retorno à operação|Em caso de necessidade<br>do sistema|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condições impeditivas para<br>realização do serviço|Descrição (Atmosféricas<br>ou climáticas)||Quando aplicável||
|Risco de desligamento acidental|Equipamentos envolvidos||Quando aplicável||
|Necessidade de energização ou<br>colocação em operação do<br>equipamento|||Quando aplicável|Para ensaios, ajustes<br>e as etapas<br>necessárias|

Observação: (1) o desligamento que implique em interrupções de consumidores deve ser solicitado ao CO com a antecedência mínima de 10 dias úteis; (2) o desligamento que não implicar em interrupção aos consumidores deve ser solicitado ao CO com a antecedência mínima de 5 dias úteis; (3) no caso de urgência, a solicitação de intervenção poderá ser efetuada sem a observância da antecedência prevista nos itens anteriores; (4) havendo necessidade de solicitação em tempo real, a comunicação poderá ser efetuada via telefone ao CO, que se encarregará da abertura de documento apropriado; (5) a confirmação do atendimento ou não do pedido solicitado deve ser efetuada com a antecedência mínima de 3 dias úteis; (6) se o pedido envolver ou afetar equipamentos ou instalações da rede de operação do ONS, deve atender também os requisitos contidos nos Procedimentos de Rede. 

## 5.7.2 Ocorrências no sistema. 

- 5.7.2.1 O centro de operação de agente de transmissão (COT) deverá relatar ao centro de operação (CO) da distribuidora as ocorrências envolvendo as DIT, com as seguintes informações: 

|OCORRÊNCIA NO SISTEMA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Blecaute|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Ocorrências que afetem o controle de tensão|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Ocorrências que afetem o carregamento de<br>transformadores ou linhas de transmissão|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Perda ou danos de equipamentos e/ou linhas de<br>transmissão|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Atuação de esquemas automáticos de controle de<br>emergência(ECE)vinculados às DIT|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2<br>|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>60 de 92|

- 5.8 Fluxo das informações: 

DISTRIBUIDORA OU ACESSANTE AGENTE DE TRANSMISSÃO 

- 5.8.1 Pedidos de intervenção em instalações. 

- 5.8.1.1 Quando o pedido de intervenção for relacionado a equipamentos da acessada e localizados em instalações de conexão do acessante, a distribuidora ou agente de transmissão deverá fornecer ao acessante as seguintes informações: 

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Supervisor do serviço|Nome||Quando aplicável||
|Equipamento a ser trabalhado|Tipo e identificação||Quando aplicável||
|Condição requerida para execução do serviço|||Quando aplicável||
|Serviços a serem executados|Descrição||Quando aplicável||
|Período pretendido de execução|Data de início e<br>término|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||

- 5.8.2 Ocorrências no sistema. 

- 5.8.2.1 O centro de operação (CO) da distribuidora deverá relatar ao acessante afetado pelas ocorrências, as seguintes informações: 

|OCORRÊNCIA NO SISTEMA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Blecaute|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Ocorrências envolvendo linhas de distribuição|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Ocorrências que afetem o controle de tensão e/ou<br>carregamento de transformadores ou linhas de<br>distribuição|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Perda ou danos de equipamentos e/ou linhas de<br>distribuição|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Atuação de esquemas automáticos de controle de<br>emergência(ECE)|Descrição||Quando aplicável|Relatório padrão|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>61 de 92|

- 5.9 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

CENTRO DE OPERAÇÃODE AGENTE DE TRANSMISSÃO (COT) 

- 5.9.1 Pedidos de intervenção em instalações. 

- 5.9.1.1 O centro de operação (CO) da distribuidora deverá encaminhar ao centro de operação de agente de transmissão (COT) com o qual se relaciona, as seguintes informações: 

|PEDIDO DE INTERVENÇÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Solicitante|Nome||Quando aplicável|Credenciado no CO|
|Responsável Técnico pelo serviço|Nome||Quando aplicável||
|Contatos prévios com o COT|Nome e data||Quando aplicável||
|Subestação, linha de transmissão ou<br>de distribuição|Identificação por<br>extenso e código<br>operacional||Quando aplicável||
|Equipamento a ser trabalhado|Tipo e identificação||Quando aplicável||
|Motivo da intervenção|||Quando aplicável||
|Serviços a serem executados|Descrição||Quando aplicável||
|Período pretendido de execução|Data de início e término|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condição requerida para execução do<br>serviço|||Quando aplicável||
|Tempo de retorno à operação|Em caso de<br>necessidade do sistema|Dia, hora<br>e minuto|Quando aplicável||
|Condições impeditivas para realização<br>do serviço|Descrição (Atmosféricas<br>ou climáticas)||Quando aplicável||
|Risco de desligamento acidental|Equipamentos<br>envolvidos||Quando aplicável||
|Necessidade de energização ou<br>colocação em operação do<br>equipamento|||Quando aplicável|Para ensaios,<br>ajustes e as etapas<br>necessárias|

Observação: (1) o desligamento que implique em interrupções de consumidores deve ser solicitado ao COT com a antecedência mínima de 10 dias úteis; (2) o desligamento que não implicar em interrupção aos consumidores deve ser solicitado ao CO com a antecedência mínima de 5 dias úteis; (3) no caso de urgência, a solicitação de intervenção poderá ser efetuada sem a observância da antecedência prevista nos itens anteriores; (4) havendo necessidade de solicitação em tempo real, a comunicação poderá ser efetuada via telefone ao CO, que se encarregará da abertura de documento apropriado; (5) a confirmação do atendimento ou não do pedido solicitado deve ser efetuada com a antecedência mínima de 3 dias úteis; (6) se o pedido envolver ou afetar equipamentos ou instalações da rede de operação do ONS, deve atender também os requisitos contidos nos Procedimentos de Rede. 

## 5.9.2 Ocorrências no sistema. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>62 de 92|

- 5.9.2.1 O centro de operação (CO) da distribuidora deverá relatar ao centro de operação de agente de transmissão (COT) com o qual se relaciona, os eventos no sistema de distribuição que trazem reflexos para a operação das DIT: 

|OCORRÊNCIA NO SISTEMA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Perda ou danos de equipamentos e/ou linhas de<br>distribuição|||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Atuação de esquemas automáticos de controle de<br>emergência(ECE)vinculados às DIT|||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Anormalidades de funcionamento de equipamentos|||Quando aplicável|Relatório padrão|
|Perturbações decorrentes da perda de blocos de<br>carga ou degeração distribuída|||Quando aplicável|Relatório padrão|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>63 de 92|

## 6 SISTEMAS DE MEDIÇÃO 

- 6.1 Nesta subseção são apresentadas as informações, que devem ser trocadas entre os agentes de distribuição e as entidades setoriais, conforme definidas no Módulo 5 – Sistemas de Medição, necessárias à caracterização da medição. 

- 6.2 Além do definido nos Procedimentos de Distribuição, as centrais geradoras, distribuidoras acessantes, consumidores livres, importadores e exportadores de energia devem observar os Procedimentos de Rede 

- 6.3 Fluxograma do intercâmbio de informações. 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>64 de 92|
|---|---|---|---|---|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>65 de 92|

- 6.4 Fluxo das informações: 

CONSUMIDOR CATIVO DO DISTRIBUIDORA GRUPO A 

- 6.4.1  O consumidor cativo do grupo A deverá disponibilizar, para as distribuidoras, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|PROJETO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Projeto do sistema de medição para<br>aprovação da distribuidora|||Quando<br>solicitado|Elaborado por profissional<br>habilitado com ART/CREA|
|Data de conclusão de instalação dos<br>equipamentos de medição|||Quando<br>aplicável||

- 6.5 Fluxo das informações: 

CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA, DISTRIBUIDORA ACESSANTE, DISTRIBUIDORA CONSUMIDOR LIVRE, IMPORTADOR E EXPORTADOR DE ENERGIA 

- 6.5.1 As centrais geradoras distribuídas, distribuidoras acessantes, consumidores livres, importadores e exportadores de energia deverão disponibilizar, para a distribuidora, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|DADOS DO SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Projeto do sistema de medição para<br>aprovação da distribuidora|||Quando<br>solicitado|Elaborado por profissional<br>habilitado com ART/CREA|
|Cópia do relatório de comissionamento do<br>SMF|||Quando<br>aplicável||
|Plano Anual de Manutenção Preventiva do<br>SMF|||Quando<br>aplicável||
|Notificação de manutenção do SMF|||Quando<br>aplicável|Na data de identificação<br>do defeito ou falha|
|Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)<br>do SMF|||Quando<br>aplicável|Até dois dias após a<br>irregularidade detectada|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>66 de 92|

- 6.6 Fluxo das informações: 

CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA, DISTRIBUIDORA ACESSANTE, CONSUMIDOR LIVRE, IMPORTADOR E EXPORTADOR DE ENERGIA 

CCEE 

- 6.6.1 As centrais geradoras distribuídas, distribuidoras acessantes, consumidores livres, importadores e exportadores de energia deverão disponibilizar, para a CCEE, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|DADOS DO SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Diagramas do SMF|Diagrama unifilar com o<br>ponto de medição da<br>instalação; diagramas<br>esquemáticos de operação||Quando aplicável||
|Dados do sistema de medição|Conforme os requisitos<br>específicos do SCDE||Quando aplicável||
|Notificações de inspeção nos SMF|||Quando aplicável||
|Relatórios de inspeção realizadas nos<br>SMF|||Quando aplicável||
|Boletins de ocorrência de<br>irregularidades encontradas nos SMF|||Quando aplicável||
|Relatórios de manutenção dos SMF|||Quando aplicável||

- 6.7 Fluxo das informações: 

CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA, DISTRIBUIDORA ACESSANTE, CONSUMIDOR LIVRE E IMPORTADOR E EXPORTADOR DE ENERGIA 

**----- Start of picture text -----**<br>
ONS<br>**----- End of picture text -----**<br>

- 6.7.1 As centrais geradoras distribuídas, distribuidoras acessantes, consumidores livres, importadores e exportadores de energia deverão disponibilizar, para o ONS, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|DADOS DO SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Previsão de término da instalação do SMF|||Quando aplicável||
|Relatório de comissionamento do SMF|||Quando aplicável||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>67 de 92|

- 6.8 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

## CONSUMIDOR DO GRUPO B 

- 6.8.1 A distribuidora deverá disponibilizar, para seus consumidores do grupo tarifário B, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|MEDIÇÃO DE ENERGIA|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Consumo de energia elétrica ativa||kWh|Mensal||
|Consumo de energia elétrica reativa||Kvarh|Mensal|Quando aplicável|

|INFORMAÇÕES OPERACIONAIS|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Comunicado de alterações nas datas<br>do calendário de leitura|||Quando aplicável|Informar por escrito|
|Comunicado de adoção de medições<br>em intervaloplurimensal|||Quando aplicável|Informar por escrito|
|Laudo de calibração dos medidores|||Quando aplicável|Informar por escrito|
|Informações referentes às leituras do<br>medidor retirado e do medidor<br>instalado|||Quando aplicável|Informar por escrito, em<br>correspondência específica.|
|Informação sobre a instalação dos<br>equipamentos de medição externos à<br>unidade consumidora|||Quando aplicável|Informar por escrito|

- 6.9 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

## CONSUMIDOR DO GRUPO A 

- 6.9.1 A distribuidora deverá disponibilizar, para seus consumidores do grupo tarifário A, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>68 de 92|
|---|---|---|---|---|

|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Demanda de potência ativa||kW|Mensal|Dados segregados nos postos<br>ponta e fora deponta|
|Consumo de energia elétrica ativa||kWh|Mensal|Dados segregados nos postos<br>ponta e fora deponta|
|Consumo de energia elétrica reativa||Kvarh|Mensal||

|INFORMAÇÕES OPERACIONAIS|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Comunicado de alterações nas datas do<br>calendário de leitura|||Quando<br>aplicável|Informar por escrito|
|Comunicado de adoção de medições<br>em intervaloplurimensal|||Quando<br>aplicável|Informar por escrito|
|Laudo de calibração dos medidores|||Quando<br>aplicável|Informar por escrito|
|Informações referentes às leituras do<br>medidor retirado e do medidor instalado|||Quando<br>aplicável|Informar por escrito, em<br>correspondência específica.|
|Informações necessárias para a<br>integração do sistema de medição ao<br>projeto elétrico da conexão|||Quando<br>aplicável||
|Comunicado da data de ligação da<br>unidade consumidora|||Quando<br>aplicável||

- 6.10 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

## CONSUMIDOR LIVRE 

- 6.10.1 A distribuidora deverá disponibilizar, para os consumidores livres, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

## DADOS DO SMF 

|DADOS DO SMF|DADOS DO SMF|DADOS DO SMF|DADOS DO SMF|DADOS DO SMF|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Cópia do relatório de comissionamento<br>dos sistemas de medição|||Quando<br>aplicável||
|Notificação de manutenção dos SMF|||Quando<br>aplicável|Na data de identificação do<br>defeito ou falha|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>69 de 92|

|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Demanda de potência ativa||kW|Mensal|Dados segregados nos postos<br>ponta e fora deponta|
|Consumo de energia elétrica ativa||kWh|Mensal|Dados segregados nos postos<br>ponta e fora deponta|
|Consumo de energia elétrica reativa||Kvarh|Mensal||

- 6.11 Fluxo das informações: 

CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA, DISTRIBUIDORA ACESSANTE, CONSUMIDOR DISTRIBUIDORA LIVRE, IMPORTADOR E EXPORTADOR DE ENERGIA 

- 6.11.1 A distribuidora deverá disponibilizar, para as centrais geradoras distribuídas, distribuidoras acessantes, consumidores livres, importadores e exportadores de energia, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|DADOS DO SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Informações sobre os equipamentos de medição e<br>especificações necessáriaspara oprojeto do SMF|||Quando<br>aplicável||
|Atestado de recebimento dos sistemas de<br>medição instalados nas suas instalações|||Quando<br>aplicável||

## MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA 

|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Demanda de potência ativa||kW|Mensal|Dados segregados nos postos<br>ponta e fora deponta|
|Consumo de energia elétrica ativa||kWh|Mensal|Dados segregados nos postos<br>ponta e fora deponta|
|Consumo de energia elétrica reativa||Kvarh|Mensal||

- 6.12 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA CCEE 

- 6.12.1 A distribuidora deverá disponibilizar, para a CCEE, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>70 de 92|

|DADOS DE SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Informações relativas ao projeto de<br>comunicação dos SMF de<br>consumidores livres com o SCDE|||Quando<br>aplicável||
|Diagramas do sistema de medição|Diagrama unifilar com o ponto de<br>medição da instalação; Diagramas<br>esquemáticos de operação.||Quando<br>aplicável||
|Dados dos sistemas de medição|Conforme os requisitos<br>específicos do SCDE||Quando<br>aplicável||
|Notificações de inspeção nos SMF|||Quando<br>aplicável||
|Relatórios de inspeção realizadas nos<br>SMF|||Quando<br>aplicável||
|Boletins de ocorrência de<br>irregularidades encontradas nos SMF|||Quando<br>aplicável||
|Relatórios de manutenção dos SMF|||Quando<br>aplicável||

- 6.13 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

## ONS 

- 6.13.1 A distribuidora deverá disponibilizar, para o ONS, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|INFORMAÇÕES OPERACIONAIS|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Relatório de comissionamento do<br>SMF de consumidores livres|||Quando<br>aplicável||
|Previsão de término da instalação<br>do SMF de consumidores livres|||Quando<br>aplicável||
|Informações básicas do projeto<br>de SMF de consumidores livres|Diagrama unifilar e trifilar com os pontos<br>de medição da instalação; diagramas<br>esquemáticos CA e CC; desenho dos<br>painéis ou cubículos dos medidores;<br>diagramas de comunicação; resultados<br>dos ensaios de fábrica ou de laboratório,<br>realizados nos equipamentos e<br>instrumentos de medição||Quando<br>aplicável||
|Cópia dos atestados de<br>recebimento dos SMF instalados|||Quando<br>aplicável||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>71 de 92|

## 6.14 Fluxo das informações: 

## CCEE 

CENTRAL GERADORA DISTRIBUÍDA, DISTRIBUIDORA ACESSANTE, CONSUMIDOR LIVRE, IMPORTADOR E EXPORTADOR DE ENERGIA 

- 6.14.1 A CCEE deverá disponibilizar, para os acessantes e para a distribuidora acessada, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|DADOS DO SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Parecer sobre a localização do SMF de<br>consumidores livres|||Quando<br>aplicável||
|Requisitos relativos ao projeto de<br>comunicação para a transmissão de<br>dados de medição|||Quando<br>aplicável||

- 6.15 Fluxo das informações: 

## CCEE ONS 

- 6.15.1 A CCEE deverá disponibilizar, para o ONS, as seguintes informações relativas aos sistemas de medição: 

|DADOS DO SMF|||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Boletins de inspeção do SMF|||Quando aplicável||
|Boletins de ocorrência do SMF|||Quando aplicável||
|Boletins de manutenção do SMF|||Quando aplicável||

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>72 de 92|
|---|---|---|---|---|

## 7 CÁLCULO DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO. 

- 7.1 Nesta subseção são apresentadas as informações que devem ser enviadas à ANEEL, conforme disposto no Módulo 7 – Cálculo de Perdas na Distribuição, necessárias à apuração das perdas dos sistemas de distribuição de energia elétrica. 

- 7.2 Fluxograma do intercâmbio de informações. 

||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
|||Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>73 de 92|

- 7.3 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA 

ANEEL 

- 7.4 Dados Globais: Correspondem aos dados inerentes a todo o sistema de distribuição, e devem ser enviados conforme modelo a ser fornecido pela ANEEL. 

|BALANÇO DE ENERGIA|BALANÇO DE ENERGIA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Energia injetada|Para cada nível<br>de tensão|MWh/ano|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|Corresponde à energia do respectivo nível de<br>tensão proveniente de agentes supridores e da<br>geração própria|
|Energia fornecida|Para cada nível<br>de tensão|MWh/ano|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|Diferenciada entre consumidores cativos, livres<br>e outras distribuidoras (suprimento)|
|Energia fornecida<br>sem rede<br>associada|Para cada nível<br>de tensão|MWh/ano|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|É toda energia entregue, faturada e medida (ou<br>estimada, nos casos previstos pela legislação),<br>sem rede associada no nível de tensão de<br>fornecimento. Está incluído neste montante, por<br>exemplo, o caso onde o fornecimento às<br>unidades consumidoras de baixa tensão de um<br>condomínio vertical ocorre logo após o<br>transformador da distribuidora. Para tensões<br>mais elevadas, deverão ser considerados os<br>casos onde a unidade consumidora ou outra<br>distribuidora se conecta diretamente no<br>transformador da distribuidora|
|Energia injetada<br>nas<br>transformações|Para cada<br>relação de<br>transformação<br>entre os níveis<br>de tensão|MWh/ano|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|Constitui o total de energia injetada nos<br>enrolamentos primários de todos os<br>transformadores da distribuidora|
|Estimativa de<br>perdas não<br>técnicas|Para cada nível<br>de tensão|MWh/ano|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|Estimativa de consumo irregular por nível de<br>tensão|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>74 de 92|

|FATORES TÍPICOS|FATORES TÍPICOS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Fator de carga<br>típico das redes|Para todos os<br>níveis de<br>tensão|pu|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP.|- Definido como a relação entre os valores<br>médio e máximo da curva de carga. Deve ser<br>apurado para um período de integralização de<br>15 minutos<br>- Os valores típicos devem ser ponderados pelo<br>mercado de energia apurado para os pontos de<br>fornecimento|
|Fator de carga<br>típico das<br>transformações|Para todas as<br>relações de<br>transformação|pu|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|- Definido como a relação entre os valores<br>médio e máximo da curva de carga. Deve ser<br>apurado para um período de integralização de<br>15 minutos<br>- O valor típico deve corresponder ao valor<br>médioponderadopela energia transformada|
|Fator de potência<br>típico das redes|Para todos os<br>níveis de<br>tensão|pu|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|- É definido como a relação entre os valores de<br>potência ativa e aparente do ponto de injeção<br>de cada nível de tensão<br>- Deve ser apurado para um período de<br>integralização de 15 minutos, no período de<br>ponta<br>- O valor equivalente corresponde ao valor<br>médio ponderado pelo montante de energia<br>injetado|
|Fator de potência<br>típico das<br>transformações|Para todas as<br>relações de<br>transformação|pu|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|- É definido como a relação entre os valores de<br>potência ativa e aparente da curva de carga do<br>transformador<br>- Deve ser apurado para um período de<br>integralização de 15 minutos, no período de<br>ponta<br>- O valor típico deve corresponder ao valor<br>médioponderadopela energia transformada|
|Fator de perdas<br>típico das redes|Para todos os<br>níveis de<br>tensão|pu|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|- Definido como a soma dos quadrados dos<br>valores de potência ativa de cada período de<br>integralização, dividido pelo quadrado da<br>máxima potência ativa integralizada e pelo<br>numero de períodos de integralização (96)<br>- Deve ser apurado segundo um período de<br>integralização de 15 minutos<br>- Os valores típicos devem ser ponderados pelo<br>mercado de energia apurado para os pontos de<br>fornecimento|
|Fator de perdas<br>típico das<br>transformações|Para todas as<br>relações de<br>transformação|pu|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP|- Definido como a soma dos quadrados dos<br>valores de potência ativa de cada período de<br>integralização, dividido pelo quadrado da<br>máxima potência ativa integralizada e pelo<br>numero de períodos de integralização (96)<br>- Deve ser apurado segundo um período de<br>integralização de 15 minutos<br>- O valor equivalente corresponde ao valor<br>médio ponderado pelo montante de energia<br>injetado|

|||||||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa||||Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0||Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>75 de 92|
|||||||||||
||PERDAS DE ENERGIA|||||||||
||Informação|Especificação|Unidade||Periodicidade|||Observação||
||Perda de energia|Para cada<br>segmento do<br>sistema de<br>distribuição|MWh/ano|<br> <br> <br>|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica<br>– RTP||Cálculo das perdas de energia da distribuidora,<br>apontando a metodologia que utilizou.|||

- 7.5 Dados das unidades consumidoras: Aplicáveis para consumidores do SDBT. 

|UNIDADES CONSUMIDORAS|UNIDADES CONSUMIDORAS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número de<br>unidades<br>consumidoras|Para o SDBT, por<br>tipo de ligação,<br>medição e tensão<br>de fornecimento||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Quantidade por tipo de ligação<br>(monofásica, bifásica, trifásica), com<br>informações sobre a quantidade de<br>condutores (monofásica a três fios,<br>etc), tensão de fornecimento (fase-<br>neutro)e existência de medição|
|Comprimento<br>típico do ramal de<br>ligação||m|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Condutor típico do<br>ramal de ligação||mm²|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Resistência típica<br>do condutor||Ohm/km|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Resistência média dos condutores dos<br>ramais de ligação com temperatura de<br>referência de 55º|

- 7.6 Dados dos transformadores: Aplicáveis para cada equipamento de transformação, incluindo reguladores de tensão. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>76 de 92|

|TRANSFORMADORES|TRANSFORMADORES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código da<br>Subestação|Identificador único<br>para cada subestação||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Aplicável apenas para<br>transformadores SDAT/SDAT ou<br>SDAT/SDMT|
|Município|Nome do município||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP.|- Município onde se localiza a<br>subestação<br>- Aplicável apenas para<br>transformadores SDAT/SDAT ou<br>SDAT/SDMT.|
|Código do<br>alimentador|Identificação do<br>alimentador que<br>supre cada<br>transformador||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Aplicável apenas para<br>transformadores SDMT/SDBT|
|Código do<br>transformador|Identificador único<br>para cada<br>transformador||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tensão nominal<br>do primário||kV|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tensão nominal<br>do secundário||kV|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tensão nominal<br>do terciário||kV|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Quando aplicável|
|Percentual de<br>energia que flui<br>para o secundário<br>e terciário||%|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Quando aplicável|
|Potência nominal||MVA|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tipo|Monofásico, bifásico<br>ou trifásico||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Fator de utilização||%|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|É a razão entre a potência aparente<br>máxima e a potência nominal|
|Fator de perdas||%|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Fator de carga||%|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Fator de potência||%|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Perdas em vazio<br>(perdas no ferro)|Típica do<br>transformador|kW|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>77 de 92|

|TRANSFORMADORES|TRANSFORMADORES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Perdas totais ou<br>em carga nominal|Típica do<br>transformador|kW|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Resistência típica<br>de aterramento||Ohm|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP|Aplicável para transformadores de<br>sistemas monofilares com retorno<br>pela terra – MRT|

- 7.7 Estudos de perdas: Aplicáveis para as redes do SDAT e redes SDMT atípicas. 

|ESTUDO DE PERDAS|ESTUDO DE PERDAS||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Perdas de Energia||MWh/ano|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária<br>Periódica – RTP|- Apresentar os resultados da apuração das<br>perdas de energia baseados no balanço<br>energético e suportados por dados dos<br>sistemas de medição ou pelos estudos de<br>fluxo de potência<br>- Para estudos de fluxo de potência,<br>apresentar os resultados das simulações,<br>apontando as considerações adotadas para<br>compor os efeitos da sazonalidade da carga e<br>da dinâmica de despacho da geração<br>- Discriminadas por nível de tensão<br>- Discriminadas entre linhas e demais<br>equipamentos|
|Diagrama unifilar|||150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária<br>Periódica – RTP|Indicar as DIT, os níveis de tensão das barras,<br>condutores, comprimento dos trechos,<br>identificação dos pontos de geração,<br>suprimento, consumo e medição|

7.8 Dados das redes: Aplicáveis para as redes do SDMT. 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>78 de 92|

|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código do<br>transformador da<br>subestação|Identificador único do<br>transformador que<br>supre o alimentador.||150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP.||
|Código do<br>alimentador|Identificador único do<br>alimentador||150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP.||
|Tensão nominal|Tensão de operação|kV|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP.||
|Tipo|Monofásico, bifásico,<br>trifásico ou misto(1)||150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP.||
|Distância da carga<br>equivalente||km|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP.|Devem ser considerados todos os<br>transformadores (próprios e<br>particulares)|
|Potência máxima||MVA|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP.|Valor máximo típico podendo ser<br>apurado como a média dos valores<br>máximos diários, considerando dias<br>úteis, fins de semana e aspectos<br>sazonais|
|Comprimento total<br>do circuito|Segregado em tipo de<br>rede (trifásico,<br>bifásico, monofásico)<br>e em ramal e tronco|km|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Tipo do cabo<br>tronco e do cabo<br>ramal|Segregado em tipo de<br>rede (trifásico,<br>bifásico, monofásico)<br>e em ramal e tronco||150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Transformadores<br>por rede|Número e potência de<br>transformadores<br>particulares e próprios<br>(trifásicos, bifásicos<br>ou monofásicos)||150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Ângulo de ação da<br>rede||graus|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Fator de perdas||%|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Fator de carga||%|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Fator de potência||%|150 dias antes da||

Procedimentos de Distribuição 

|As|sunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa<br>|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>79 de 92|
|---|---|---|---|---|---|

Assunto: 

## REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT 

|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|REDES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO – SDMT|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
||||data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Área de atuação||km2|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP||
|Potência injetada<br>da geração<br>distribuída||MVA|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP|Se aplicável(2)|
|Distância do ponto<br>de injeção da<br>geração<br>distribuída||km|150 dias antes da<br>data da Revisão<br>Tarifária Periódica –<br>RTP|Distância com relação à origem do<br>alimentador|

Observações: (1) Para as redes com configuração reticulada, devem ser declarados os valores correspondentes na tabela, com a indicação de rede atípica. Adicionalmente, a distribuidora deverá encaminhar um estudo específico de apuração das perdas técnicas referentes ao período em análise. 

(2) A distribuidora deverá encaminhar um estudo específico do fluxo de potência deste caso, objetivando a apuração as perdas técnicas do mesmo, durante o ano base; 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT 

|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código do<br>transformador|Identificador único<br>do transformador<br>que supre o circuito||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Código do circuito|Identificador único<br>do circuito de baixa<br>tensão||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tensão nominal|Tensão de linha|V|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tipologia de rede|Indicar qual a<br>tipologia<br>correspondente: 1,<br>2, 3, 4 ou 5||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Comprimento do<br>cabo tronco e do<br>cabo ramal|Segregado em tipo<br>de rede (trifásico,<br>bifásico,<br>monofásico) e em<br>ramal e tronco|m|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tipo do cabo<br>tronco e do cabo<br>ramal|Segregado em tipo<br>de rede (trifásico,<br>bifásico,<br>monofásico) e em<br>ramal e tronco||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Potência máxima<br>do circuito||kVA|150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Tipo|Monofásico,||150 dias antes da data||

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>80 de 92|

|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT|REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO – SDBT||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
||bifásico, trifásico<br>ou misto||da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||
|Quantidade de fios|||150 dias antes da data<br>da Revisão Tarifária<br>Periódica – RTP||

Observações: Para as redes com configuração reticulada, devem ser declarados os valores correspondentes na tabela, com a indicação de rede atípica. Adicionalmente, a distribuidora deverá encaminhar um estudo específico de apuração das perdas técnicas referentes ao período de 12 meses. 

## 8 QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA 

- 8.1 Nesta subseção são apresentadas as informações que devem ser trocadas entre os consumidores, agentes de distribuição e as entidades setoriais, conforme definidas no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica, necessárias à apuração dos índices de qualidade e a disponibilização desses indicadores. 

- 8.2 Fluxograma do intercâmbio de informações. 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>81 de 92|
|---|---|---|---|---|

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>82 de 92|
|---|---|---|---|---|

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>83 de 92|

8.3 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA CONSUMIDOR 

- 8.3.1 Ocorrências emergenciais: 

- 8.3.1.1  A distribuidora deverá disponibilizar ao consumidor, para cada ocorrência emergencial, as seguintes informações: 

|DADOS SOBRE OCORRÊNCIA EMERGENCIAL|DADOS SOBRE OCORRÊNCIA EMERGENCIAL||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Ocorrência||Número<br>de ordem|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Descrição|Fato gerador e localização||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data do conhecimento||Dia, mês<br>e ano|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário do conhecimento||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Forma de conhecimento|Registro automático do sistema,<br>informação ou reclamação||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data da autorização para o<br>deslocamento da equipe||Dia, mês<br>e ano|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário da autorização para<br>o deslocamento da equipe||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data da chegada da equipe<br>no local da ocorrência||Dia, mês<br>e ano|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário da chegada da<br>equipe no local da<br>ocorrência||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data do restabelecimento<br>do serviço||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário de<br>restabelecimento do<br>serviço||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|

- 8.3.2 Aviso das interrupções programadas. 

- 8.3.2.1 A distribuidora deverá prestar aos seus consumidores, por meio de documento escrito e personalizado, as seguintes informações: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>84 de 92|

- 8.3.2.1.1 Às unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 1 kV e inferior a 230 kV, com demanda contratada igual ou superior a 500 kW, ou ainda às atendidas em qualquer tensão, mas que prestam serviço essencial: 

|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Data da interrupção||Dia, mês<br>e ano|Antecedência mínima<br>de 5 dias úteis|Correspondência<br>específica|
|Horário de início||Hora e<br>minutos|Antecedência mínima<br>de 5 dias úteis|Correspondência<br>específica|
|Horário de término||Hora e<br>minutos|Antecedência mínima<br>de 5 dias úteis|Correspondência<br>específica|

- 8.3.2.1.2 Às unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 1 kV e inferior a 230 kV, com demanda contratada inferior a 500 kW e às unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 1 kV e que exerçam atividade comercial ou industrial, desde que as mesmas tenham efetuado cadastro específico na distribuidora: 

|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Data da interrupção||Dia, mês<br>e ano|Antecedência mínima<br>de 3 dias úteis|Correspondência<br>específica|
|Horário de início||Hora e<br>minutos|Antecedência mínima<br>de 3 dias úteis|Correspondência<br>específica|
|Horário de término||Hora e<br>minutos|Antecedência mínima<br>de 3 dias úteis|Correspondência<br>específica|

- 8.3.2.1.3 Às unidades consumidoras onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que as mesmas tenham efetuado cadastro específico na distribuidora: 

|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Data da interrupção||Dia, mês<br>e ano|Antecedência mínima<br>de 5 dias úteis|Correspondência<br>específica|
|Horário de início||Hora e<br>minutos|Antecedência mínima<br>de 5 dias úteis|Correspondência<br>específica|
|Horário de término||Hora e<br>minutos|Antecedência mínima<br>de 5 dias úteis|Correspondência<br>específica|

- 8.3.2.1.4 As demais unidades consumidoras deverão ser informadas por meios de comunicação de massa, ficando a critério da distribuidora a utilização de aviso personalizado, informando a abrangência geográfica, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas em relação ao horário de início da interrupção, devendo, neste caso, manter registro e/ou cópia das 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>85 de 92|

divulgações para fins de fiscalização da ANEEL. O aviso deverá conter as seguintes informações: 

|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA|AVISO DE INTERRUPÇÃO PROGRAMADA||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Abrangência geográfica|Bairros e ruas||Antecedência mínima de 3 dias<br>úteis||
|Data da interrupção||Dia, mês e ano|Antecedência mínima de 3 dias<br>úteis||
|Horário de início||Hora e minutos|Antecedência mínima de 3 dias<br>úteis||
|Horário de término||Hora e minutos|Antecedência mínima de 3 dias<br>úteis||

## 8.3.3 Indicadores de interrupção. 

- 8.3.3.1  Para cada conjunto de unidades consumidoras afetado por interrupção de longa duração: 

|DADOS SOBRE CADA CONJUNTO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código de identificação do conjunto|Conjuntos afetados||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Número de unidades consumidoras|Unidades consumidoras<br>afetadas em cada mês||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|

- 8.3.3.2 Para cada interrupção de longa duração ocorrida em um conjunto: 

|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Fato gerador|||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data e horário do início||Ano, mês, dia,<br>hora e minutos|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data e horário do restabelecimento||Ano, mês, dia,<br>hora e minutos|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Número de unidades consumidoras|||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|

Observação: Estes dados deverão estar relacionados ao código de identificação de cada unidade consumidora. 

## 8.3.4 Conformidade de tensão. 

- 8.3.4.1 Quando houver reclamação do consumidor associada à qualidade da tensão de regime permanente no ponto de conexão, a distribuidora deve informar ao consumidor: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>86 de 92|

- a) o direito de acompanhar a medição, o valor a ser cobrado, caso se constate tensão de atendimento dentro da faixa adequada, e o prazo de entrega do laudo técnico; 

- b) a data e o horário da leitura praticada, o valor eficaz resultante e a faixa correspondente, no caso de o resultado estar na faixa adequada. 

|DADOS SOBRE CONFORMIDADE DE TENSÃO|DADOS SOBRE CONFORMIDADE DE TENSÃO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Direitos e deveres do<br>consumidor|Acompanhar medição, valor cobrado,<br>prazos||Quando<br>solicitado||
|Resultados da medição|Relatório com a data e horário realizada, o<br>valor eficaz resultante, DRP, DRC e a faixa<br>correspondente||Quando<br>solicitado|Correspondência<br>específica|

- 8.4 Fluxo das informações: 

## DISTRIBUIDORA ANEEL 

- 8.4.1 Ocorrências emergenciais: 

- 8.4.1.1 A distribuidora deverá disponibilizar à ANEEL, para cada ocorrência emergencial, as seguintes informações: 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>87 de 92|
|---|---|---|---|---|

|DADOS SOBRE OCORRÊNCIA EMERGENCIAL|DADOS SOBRE OCORRÊNCIA EMERGENCIAL||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Ocorrência||Número<br>de ordem|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Descrição|Fato gerador e localização||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data do conhecimento||Dia, mês<br>e ano|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário do conhecimento||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Forma de conhecimento|Registro automático do sistema,<br>informação ou reclamação||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data da autorização para o<br>deslocamento da equipe||Dia, mês<br>e ano|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário da autorização para<br>o deslocamento da equipe||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data da chegada da equipe<br>no local da ocorrência||Dia, mês<br>e ano|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário da chegada da<br>equipe no local da<br>ocorrência||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data do restabelecimento<br>do serviço||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Horário de<br>restabelecimento do<br>serviço||Hora e<br>minuto|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|

## 8.4.2 Indicadores de interrupção. 

## 8.4.2.1 Para cada conjunto de unidades consumidoras afetado por interrupção de longa duração: 

|DADOS SOBRE CADA CONJUNTO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|AFETADO POR INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código de identificação do conjunto|Conjuntos afetados||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Número de unidades consumidoras|Unidades consumidoras<br>afetadas em cada mês||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|

## 8.4.2.2 Para cada interrupção de longa duração ocorrida em um conjunto: 

|||||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>88 de 92|

|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|DADOS SOBRE CADA INTERRUPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OCORRIDA NO CONJUNTO|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Fato gerador|||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data e horário do início||Ano, mês, dia,<br>hora e minutos|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Data e horário do restabelecimento||Ano, mês, dia,<br>hora e minutos|Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|
|Número de unidades consumidoras|||Quando<br>solicitada|Mantida por 5 anos, em<br>meio magnético ou ótico|

Observação: Estes dados deverão estar relacionados ao código de identificação de cada unidade consumidora. 

## 8.4.3 Indicadores de tempo envolvido no atendimento de ocorrências emergenciais. 

|INDICADORES DE TEMPO DAS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS|INDICADORES DE TEMPO DAS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS|INDICADORES DE TEMPO DAS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS|||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Tempo médio de preparação (TMP)|Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil|Minutos|Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Tempo médio de deslocamento<br>(TMD)|Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil|Minutos|Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Tempo Médio de Execução (TME)|Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil|Minutos|Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Tempo médio de atendimento a<br>emergências (TMAE)|Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil|Minutos|Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Percentual do número de ocorrências<br>emergenciais com interrupção de<br>energia (PNIE)|Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil|%|Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|número de ocorrências emergenciais<br>com interrupção de energia elétrica<br>verificadas no conjunto de unidades<br>consumidoras, no período de<br>apuração considerado(NIE)|Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil||Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Número de ocorrências emergenciais<br>verificadas no conjunto de unidades<br>consumidoras (n)|Com e sem interrupção de<br>energia<br>Apuração mensal,<br>correspondente ao mês<br>civil||Envio até o último<br>dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||

Observação: Para o cálculo dos indicadores, deve-se observar o disposto no Módulo 8. 

8.4.4 Sorteio para medição amostral da qualidade do produto 

Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>89 de 92|
|---|---|---|---|---|

## CADASTRO DE UNIDADES CONSUMIDORAS 

|CADASTRO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|CADASTRO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|CADASTRO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|CADASTRO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|CADASTRO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Número ou código de referência da<br>unidade consumidora|||Anual, até 30 de<br>setembro||
|Posição geográfica da unidade<br>consumidora|||Anual, até 30 de<br>setembro||
|Nível de tensão|||Anual, até 30 de<br>setembro||
|Código do conjunto ao qual<br>pertence a unidade consumidora|||Anual, até 30 de<br>setembro||
|Classe da unidade consumidora|||Anual, até 30 de<br>setembro||
|Potência contratada ou consumo|||Anual, até 30 de<br>setembro||

## 8.4.5 Indicadores de transgressão de conformidade de tensão 

|INDICADORES INDIVIDUAIS DE TRANSGRESSÃO DE CONFORMIDADE DE|INDICADORES INDIVIDUAIS DE TRANSGRESSÃO DE CONFORMIDADE DE|INDICADORES INDIVIDUAIS DE TRANSGRESSÃO DE CONFORMIDADE DE|TENSÃO||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Índice de duração relativa da<br>transgressão para tensão precária<br>(DRP)||%|Trimestralmente, até<br>o último dia útil do<br>mês subseqüente de<br>cada trimestre.||
|Índice de duração relativa da<br>transgressão para tensão crítica<br>(DRC)||%|Trimestralmente, até<br>o último dia útil do<br>mês subseqüente de<br>cada trimestre.||

Observação: Para o cálculo dos indicadores, deve-se observar o disposto no Módulo 8. 

## 8.4.6 Indicadores de continuidade 

|INDICADORES DE CONTINUIDADE DE CONJUNTO|INDICADORES DE CONTINUIDADE DE CONJUNTO||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Duração equivalente de<br>interrupção por unidade<br>consumidora (DEC)|Último valor apurado para o<br>indicador referente ao<br>conjunto em questão|Hora e<br>centésimos de<br>hora|Mensal, até o<br>último dia útil<br>do mês<br>subseqüente<br>ao período de<br>apuração|Segregados entre<br>contribuições internas e<br>externas ao sistema de<br>distribuição|
|Freqüência equivalente<br>de interrupção por<br>unidade consumidora<br>(FEC)|Último valor apurado para o<br>indicador referente ao<br>conjunto em questão|Número de<br>interrupções e<br>centésimos do<br>número de<br>interrupções|Mensal, até o<br>último dia útil<br>do mês<br>subseqüente<br>ao período de<br>apuração|Segregados entre<br>contribuições internas e<br>externas ao sistema de<br>distribuição|

Observação: (1)Para o cálculo dos indicadores, deve-se observar o disposto no Módulo 8; (2) Em caso de racionamento de energia elétrica instituído por lei, a distribuidora deverá apurar e enviar à ANEEL os indicadores de continuidade de duas formas distintas: uma considerando o efeito do racionamento sobre os valores finais dos indicadores e a outra desconsiderando o referido efeito. 

||Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|||Procedimentos de Distribuição|Procedimentos de Distribuição|
|---|---|---|---|---|---|
|||Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>90 de 92|

## 8.4.7 Atributos físico-elétricos para agrupamento de unidades consumidoras. 

|ATRIBUTOS FÍSICO-ELÉTRICOS PARA AGRUPAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|ATRIBUTOS FÍSICO-ELÉTRICOS PARA AGRUPAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|ATRIBUTOS FÍSICO-ELÉTRICOS PARA AGRUPAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS|ATRIBUTOS FÍSICO-ELÉTRICOS PARA AGRUPAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Área|A área do conjunto deverá corresponder<br>à área geográfica do conjunto e não à<br>área elétrica|Km²|Trimestral, até o<br>último dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Extensão da rede<br>primária|A extensão de rede primária com nível<br>de tensão inferior a 69 kV, aérea,<br>subterrânea, urbana e rural deverá<br>computar as redes da distribuidora e<br>redes particulares, excetuando-se as<br>redespertencentes às cooperativas|Km|Trimestral, até o<br>último dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Média mensal de<br>energia consumida|O consumo médio mensal do conjunto<br>deverá corresponder à média aritmética<br>simples relativa aos últimos 12 (doze)<br>meses do ano anterior ao envio,<br>excluindo-se o consumo das unidades<br>consumidoras com tensão de<br>atendimento igual ou superior a 69 kV|MWh|Trimestral, até o<br>último dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Total de unidades<br>consumidoras do<br>conjunto|O número de unidades consumidoras do<br>conjunto, excluindo-se as unidades<br>consumidoras atendidas em tensão<br>igual ou superior a 69 kV, deverá<br>corresponder ao número efetivamente<br>existente do total de unidades faturadas<br>no mês de dezembro do ano anterior ao<br>envio||Trimestral, até o<br>último dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Potência instalada|A potência instalada de transformadores<br>de distribuição, excluindo-se a potência<br>dos transformadores que atendem<br>unidades consumidoras com tensão<br>igual ou superior a 69 kV, deverá<br>corresponder à soma das potências<br>unitárias nominais de todos os<br>transformadores, inclusive os de<br>propriedade de particulares,<br>excetuando-se os transformadores<br>pertencentes a cooperativas|kVA|Trimestral, até o<br>último dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||
|Sistema de<br>atendimento do<br>conjunto|Se pertencente ao sistema isolado ou<br>interligado||Trimestral, até o<br>último dia útil do mês<br>subseqüente ao<br>período de apuração||

- 8.4.8 Compensação de valores ao consumidor devido à violação dos indicadores individuais de continuidade e conformidade de tensão. 

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>91 de 92|
|---|---|---|---|---|

|COMPENSAÇÃO DE VALORES|COMPENSAÇÃO DE VALORES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código do consumidor<br>favorecido|||Mensal||
|Código do conjunto ao<br>qual pertence à unidade<br>consumidora|||Mensal||
|Tensão|Nível de tensão expresso|kV|Mensal||
|Localização da unidade<br>consumidora|Classificação entre urbano e não-urbano||Mensal||
|Período referente à<br>constatação da violação||Mês,<br>trimestre e<br>ano|Mensal||
|Valor apurado do<br>indicador DIC violado||Hora e<br>centésimos<br>de hora|Mensal|Se<br>observável|
|Valor apurado do<br>indicador FIC violado||Número de<br>interrupções|Mensal|Se<br>observável|
|Valor apurado do<br>indicador DMIC violado||Hora e<br>centésimos<br>de hora|Mensal|Se<br>observável|
|Importância individual<br>de cada compensação<br>relativa à violação do<br>DIC, FIC ou DMIC||Monetária|Mensal|Se<br>observável|
|Valor apurado do<br>indicador DRP violado||%|Mensal|Se<br>observável|
|Valor apurado do<br>indicador DRC violado||%|Mensal|Se<br>observável|
|Compensação às<br>unidades consumidoras<br>submetidas a tensões<br>de atendimento fora<br>dos limitesprevistos||Monetária|Mensal|Se<br>observável|

Observação: Para o cálculo dos indicadores, deve-se observar o disposto no Módulo 8; 

8.4.9 Distribuição das interrupções verificadas no consumidor em determinado período. 

## Procedimentos de Distribuição 

|Assunto:<br>Requisitos das Informações por Etapa|Seção:<br>6.2|Revisão:<br>0|Data de Vigência:<br>31 / 12 / 2008|Página:<br>92 de 92|
|---|---|---|---|---|

|DISTRIBUIÇÕES DAS INTERRUPÇÕES|DISTRIBUIÇÕES DAS INTERRUPÇÕES||||
|---|---|---|---|---|
|Informação|Especificação|Unidade|Periodicidade|Observação|
|Código do consumidor<br>favorecido|||Quando<br>solicitada||
|Código do conjunto ao<br>qual pertence à unidade<br>consumidora|||Quando<br>solicitada||
|Tensão|Nível de tensão expresso|kV|Quando<br>solicitada||
|Localização da unidade<br>consumidora|Classificação entre urbano e não-urbano||Quando<br>solicitada||
|Período referente à<br>constatação da<br>interrupção||Mês|Quando<br>solicitada||
|Valor apurado do<br>indicador DIC mensal||Hora e<br>centésimos<br>de hora|Quando<br>solicitada||
|Valor apurado do<br>indicador FIC mensal||Número de<br>interrupções|Quando<br>solicitada||
|Valor apurado do<br>indicador DMIC mensal||Hora e<br>centésimos<br>de hora|Quando<br>solicitada||
|Encargo de uso do<br>sistema de distribuição<br>mensal||Monetária|Quando<br>solicitada||