Procedimentos de Rede — Diagnóstico dos sistemas de proteção e controle
Data de publicação: 2026-05-01



## **Submódulo 6.13** 

## **Diagnóstico dos sistemas de proteção e controle** 

## **Operacional** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2026.04**|**Resolução da Reunião de Diretoria**<br>**do ONS nº 0056/2026**|**29/04/2026**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Diagnóstico dos sistemas de proteção e**<br>**controle**<br>**6.13**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**6.13**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE...............................................................3**<br>1.1.<br>Definição das instalações objeto de diagnóstico...........................................................................3<br>1.2.<br>Elaboração do diagnóstico preliminar...........................................................................................3<br>1.3.<br>Análise do diagnóstico preliminar pelos agentes..........................................................................3<br>1.4.<br>Consolidação do diagnóstico e dos planos....................................................................................4<br>1.5.<br>Execução dos planos .....................................................................................................................4<br>1.6.<br>Acompanhamento da execução do plano de ação .......................................................................4<br>**2.**<br>**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................4**<br>**3.**<br>**ANEXOS ...........................................................................................................................................4**||||||

**2 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Diagnóstico dos sistemas de proteção e**<br>**controle**<br>**6.13**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**6.13**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **1. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE 1.1. Definição das instalações objeto de diagnóstico** 

1.1.1.  O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS define, dentre todas as instalações da Rede de Operação, aquelas cujos sistemas de proteção e controle devem ser objeto do Relatório de Diagnóstico dos Sistemas de Proteção e Controle. 

1.1.1.1.  Tal definição tem como base os requisitos estabelecidos no Submódulo 2.10 – Requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão e Submódulo 2.11 – Requisitos para os sistemas de proteção, de registro de perturbações e de teleproteção, e os resultados obtidos nos processos e indicadores estabelecidos no Submódulo 6.2 – Análise da operação, ocorrências e perturbações e acompanhamento das providências, Submódulo 6.3 – Elaboração do Relatório de Análise de Perturbação, Submódulo 6.12 – Análise estatística de desligamentos forçados e de desempenho dos sistemas de proteção e Submódulo 9.3 – Indicadores de desempenho dos sistemas de proteção. 

1.1.1.2.  As instalações são priorizadas conforme, no mínimo, os seguintes motivadores: 

- (a) desempenho dos sistemas de proteção conforme Submódulo 6.12; 

- (b) demandas oriundas de estudos específicos realizados pelo ONS e agentes; 

- (c) identificação de áreas com relevante dependência de sistemas especiais de proteção – SEP; 

- (d) necessidade de adequação aos requisitos mínimos dos Procedimentos de Rede; 

- (e) atendimento a grandes centros de carga; 

- (f) observabilidade (registros oscilográficos e medição fasorial); 

- (g) solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL ou Ministério de Minas e Energia – MME; ou 

- (h) relatórios de análise de perturbações. 

## **1.2. Elaboração da minuta do Relatório de Diagnóstico dos Sistemas de Proteção e Controle** 

1.2.1.  O ONS estabelece as diretrizes para a realização do diagnóstico dos sistemas de proteção e controle das instalações e indica a forma como as informações devem ser fornecidas. 

1.2.2.  Os agentes realizam a análise das condições atuais dos sistemas de proteção e controle das instalações, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo ONS. 

1.2.3.  Os agentes informam ao ONS os resultados das análises realizadas, bem como as adequações necessárias nos sistemas de proteção e controle das instalações sob sua responsabilidade. 

- 1.2.4.  O ONS elabora a minuta do relatório após o recebimento das informações dos agentes. 

## **1.3. Análise da minuta do Relatório de Diagnóstico dos Sistemas de Proteção e Controle pelos agentes** 

1.3.1.  O ONS encaminha a minuta do relatório para análise dos agentes. 

1.3.2.  Os agentes realizam contribuições na referida minuta, apresentando propostas de prioridades para a execução das adequações identificadas, com as justificativas da priorização proposta, e informam  os prazos necessários para a viabilização das adequações identificadas com base no diagnóstico realizado. 

- 1.3.3.  Os agentes encaminham essas contribuições para análise do ONS. 

**3 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Diagnóstico dos sistemas de proteção e**<br>**controle**<br>**6.13**<br>**Operacional**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 6 – Avaliação da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**6.13**|**Operacional**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **1.4. Consolidação do Relatório de Diagnóstico dos Sistemas de Proteção e Controle** 

1.4.1.  O ONS analisa as contribuições dos agentes e procede à consolidação do relatório. 

1.4.2.  O ONS encaminha a versão final do relatório aos agentes e à ANEEL. 

- 1.4.3.  O ONS cadastra em sistema computacional próprio as providências registradas no relatório. 

## **1.5. Atendimento das providências** 

1.5.1.  Os agentes executam, nas instalações sob sua responsabilidade, as ações necessárias para o atendimento das providências constantes no relatório. 

## **1.6. Acompanhamento do atendimento das providências** 

1.6.1.  O ONS acompanha o cumprimento das providências pelos agentes. 

## **2. REFERÊNCIAS** 

2.1.  Não há referências neste documento. 

## **3. ANEXOS** 

3.1.  Não há anexos neste documento. 

**4 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br