Procedimentos de Rede — Requisitos mínimos de qualidade de energia elétrica
Data de publicação: 2026-05-01



## **Submódulo 2.9** 

# **Requisitos mínimos de qualidade de energia elétrica** 

## **Requisitos** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2026.04**|**Despacho STD nº 1.238/2026**|**09/04/2026**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**OBJETIVO............................................................................................................................4**<br>**2.**<br>**REQUISITOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO..........................................................4**<br>**3.**<br>**REQUISITOS DE DESEMPENHO QUANTO AOS INDICADORES DE QEE ...................................5**<br>3.1.<br>Indicadores de frequência................................................................................................5<br>3.2.<br>Indicadores de desempenho da flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de<br>tensão<br>6<br>3.2.1.<br>Requisitos gerais ..............................................................................................6<br>3.2.2.<br>Flutuação de tensão.........................................................................................8<br>3.2.3.<br>Desequilíbrio de Tensão...................................................................................9<br>3.2.4.<br>Distorção Harmônica de Tensão ....................................................................10<br>3.3.<br>Indicadores de Variação de Tensão de Curta Duração – VTCD ......................................12<br>**4.**<br>**AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE INSTALAÇÃO QUE CONTENHA ELEMENTO NÃO LINEAR OU**<br>**CARGA ELÉTRICA ESPECIAL EM PROCESSO DE ACESSO OU DE INTEGRAÇÃO À REDE BÁSICA**<br>**QUANTO À QEE.................................................................................................................12**<br>4.1.<br>Individualização de instalação não linear ou especial para avaliação de desempenho .12<br>4.2.<br>Estudos para avaliação de desempenho quanto a QEE..................................................13<br>4.3.<br>Medições para avaliação de desempenho quanto à QEE...............................................13<br>4.4.<br>Desempenho harmônico de elementos não lineares integrantes da Rede Básica, como<br>Compensador Estático de Reativos (CER) e Sistemas de Corrente Contínua de Alta<br>Tensão (CCAT).................................................................................................................15<br>4.4.1.<br>Aspectos gerais ..............................................................................................15<br>4.4.2.<br>Avaliação do desempenho harmônico...........................................................17<br>4.4.3.<br>Avaliação do rating dos filtros........................................................................18<br>4.4.4.<br>Critério N-1 para filtros ..................................................................................18<br>4.5.<br>Desempenho harmônico de elementos não lineares integrantes das Usinas Renováveis<br>(eólicas/solares fotovoltaicas constituídas ou não por centrais geradoras híbridas ou<br>associadas) e Consumidores Livres.................................................................................18||||||

**2 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|
|**5.**<br>**REFERÊNCIAS ....................................................................................................................18**||||||

**3 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  Apresentar os requisitos de Qualidade de Energia (QEE) a serem atendidos por instalações conectadas na Rede Básica ou na fronteira com a Rede Básica. 

## **2. REQUISITOS PARA OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO** 

2.1.  O equipamento de medição utilizado no processo de apuração dos indicadores deve ser classe A conforme definições da norma IEC[1], bem como seguir o estabelecido nas publicações listadas a seguir: 

- (a) Flutuação de tensão: norma IEC [2]; e 

- (b) Distorção harmônica de tensão: norma IEC [3]. 

Devem ser apresentados, para os equipamentos de medição, os devidos certificados de classe A emitidos por laboratórios e/ou instituições reconhecidos no setor. 

2.2.  Não obstante o estabelecido no item 2 deste submódulo, a adequação do desempenho dos equipamentos de medição e transdutores pode ser avaliada, a critério do ONS, por meio de testes em laboratório. Além disso, os instrumentos a serem usados na campanha de medição devem estar calibrados, sendo que o período entre a última calibração e a data da campanha de medição deverá ser inferior a dois anos. O certificado de calibração deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou outro órgão certificador internacional. O referido certificado deverá ser anexado ao relatório da medição. 

2.3.  Devem ser utilizados módulos específicos de QEE nos medidores do Sistema de Medição para Faturamento (SMF), como estabelecido no Submódulo 2.14 – Requisitos mínimos para Sistemas de Medição para Faturamento. Tais módulos devem registrar as grandezas elétricas necessárias para o cálculo do indicador de QEE relativo à Variação de Tensão de Curta Duração (VTCD). Podem ainda registrar as grandezas elétricas necessárias para o cálculo dos indicadores de QEE estabelecidos no Submódulo 9.7 – Indicadores de qualidade de energia elétrica da Rede Básica relativos à flutuação de tensão, desequilíbrio de tensão e distorção harmônica de tensão, caso tais medidores atendam ao especificado no item 2.1 (classe A) desse submódulo. 

2.3.1.  A apuração dos valores dos indicadores se faz através de procedimentos e métodos de medição que neste documento nomeia-se por "protocolos de medição", estabelecidos por normas nacionais ou internacionais para os equipamentos de medição dedicados na avaliação de um determinado indicador. 

2.3.2.  No que se refere à tensão de atendimento em regime permanente, deve ser disponibilizado o valor da tensão eficaz, fase-neutro, para cada fase, em intervalos de integração programáveis de 5 (cinco) a 60 (sessenta) minutos. Esse valor deve resultar da média quadrática dos valores apurados a partir de janelas consecutivas ao longo de todo esse intervalo. 

2.3.3.  No que se refere à monitoração de Variação de Tensão de Curta Duração (VTCD), dados esses obtidos por equipamentos de medição instalados nos pontos de observação, devem ser disponibilizadas as seguintes informações: instante de ocorrência do fenômeno, amplitude da 

**4 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

tensão correspondente ao máximo desvio de cada fase e valor instantâneo (forma de onda) das três tensões fase-neutro por um intervalo de tempo suficiente para permitir a determinação da duração do fenômeno. A lógica de disparo para detecção deve ser baseada em limites configuráveis de amplitude de tensão (valor eficaz da tensão), em função de um valor de referência fixo. 

2.3.4.  No que se refere à monitoração dos principais indicadores de qualidade de energia (flutuação de tensão, desequilíbrio de tensão e distorção harmônica de tensão), devem ser disponibilizadas as informações especificadas pelo ONS para as campanhas de medição que envolvem instalações que contenham elementos com características não lineares sob responsabilidade de concessionária de transmissão (sistemas CCAT, compensadores estáticos etc.) ou instalação que se conecte às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão (parques eólicos, solares fotovoltaicos, cargas industriais, centrais geradoras híbridas ou associadas, etc.) 

2.3.5.  Medidores específicos de QEE devem ser instalados em barramentos sob responsabilidade de concessionárias de transmissão de energia elétrica indicados pelo ONS. Caso o arranjo da subestação seja tal que barramentos de mesmo nível de tensão possam operar, permanentemente, de forma independente, deverá ser instalado um medidor de QEE em cada segmento de barramento correspondente. 

2.3.6.  Os transdutores de tensão utilizados para uma medição de qualidade de energia devem ser selecionados tomando como referência os enrolamentos de medição com classe de exatidão recomendada de 0,3. Cada transdutor de tensão deve apresentar sua respectiva curva de resposta em frequência ou ser obtida, conforme as recomendações e/ou alternativas apresentadas em [6], com exceção dos transdutores de tensão providos de _tap_ capacitivo dedicados para uma campanha de qualidade de energia voltada para avaliação do indicador de distorção harmônica de tensão. 

2.3.7.  Devem ser implantadas Unidades de Medição de Sincrofasores ( _Phasor Measurement Units_ - PMU), basicamente no ponto de acoplamento comum (PAC) e demais pontos da instalação, quando solicitados pelo ONS, para empreendimentos com características não lineares. 

## **3. REQUISITOS DE DESEMPENHO QUANTO AOS INDICADORES DE QEE** 

## **3.1. Indicadores de frequência** 

3.1.1.  A QEE quanto à frequência, cujos requisitos estão estabelecidos no presente submódulo, é representada pelos indicadores de frequência em regime permanente e durante distúrbios, DFP e DFD, respectivamente, definidos no Submódulo 9.7, e gerenciada conforme estabelecido no Submódulo 6.15 - Gerenciamento da qualidade da energia elétrica da Rede Básica. 

3.1.2.  Em condições normais de variação de carga, em regime permanente, os desvios da frequência instantânea (valores absolutos sem integralização) em relação ao valor nominal não poderão exceder a +/- 0,1 Hz. 

3.1.3.  O indicador DFP deve ser igual ou superior a 99% a cada dia, portanto não deve apresentar mais que 14 valores da integral do desvio de frequência superior a 0,1 Hz.min a cada dia (1% dos 1440 minutos do dia). 

3.1.4.  O indicador DFD deve ser contabilizado para o período de 1 (um) ano, e ser inferior ou igual aos limites apresentados na Tabela 1. 

**5 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

**Tabela 1– Limites para avaliação do desempenho da frequência durante distúrbios** 

|**DFD**|**Tempo acumulado máximo de**<br>**exposição a desvios de frequência**<br>**(seg)**|
|---|---|
|f > 66,0 Hz|0|
|63,5 Hzf66,0 Hz|30,0|
|62,0 Hzf63,5 Hz|150,0|
|60,5 Hzf62,0 Hz|270,0|
|58,5 Hzf59,5 Hz|390,0|
|57,5 Hzf58,5 Hz|45,0|
|56,5 Hzf57,5 Hz|15,0|
|f < 56,5 Hz|0|

## **3.2. Indicadores de desempenho da flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão** 

## **3.2.1. Requisitos gerais** 

3.2.1.1.  Em solicitações de acesso de agentes de geração, distribuição, importação/exportação e consumidores livres, cujas instalações contenham elementos não lineares ou especiais que possam comprometer o desempenho da Rede Básica, devem ser realizadas análises fundamentadas em indicadores de QEE. O mesmo tratamento deve ser dado às integrações de novas instalações da Rede Básica que apresentem característica não linear. Nesses casos, os fenômenos de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão são os de maior interesse. Esse processo está detalhado no Submódulo 7.8 – Avaliação do impacto do acesso ou integração à Rede Básica de instalações que contenham elementos não lineares ou especiais. 

3.2.1.2.  Deve ser realizado monitoramento contínuo a partir de sistema de medição instalado pelo agente, conforme solicitado pelo ONS. 

3.2.1.3.  O monitoramento contínuo deve ser realizado no Ponto de Acoplamento Comum (PAC) onde o desempenho de elementos não lineares ou cargas elétricas especiais implique a ocorrência de valores acima dos limites definidos nos Procedimentos de Rede para os indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão. 

3.2.1.4.  Os resultados da apuração devem ser apresentados ao ONS, em formato e prazo estabelecidos nos Submódulos 6.15 e 7.8. 

3.2.1.5.  Os limites de desempenho estabelecidos neste submódulo devem ser obedecidos no PAC, tanto pelas instalações que contenham elementos não lineares ou cargas elétricas especiais dos agentes que se conectam às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão como pelas instalações de transmissão com característica não linear. Tais limites devem ser 

**6 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

respeitados em todos os modos de operação possíveis, ou seja, tanto em operação normal como degradada. Como exemplo de operação degradada, pode-se citar, no caso de instalações conversoras, a situação em que alguma ponte conversora do conjunto esteja fora de serviço, seja por manutenção seja por defeito. Nesse caso, via de regra, perde-se a compensação entre harmônicas resultantes de pontes alimentadas por tensões com diferentes ângulos de defasamento. 

- 3.2.1.6.  Para os agentes de distribuição, aplicam-se os requisitos de medição estabelecidos no item 4.3 deste submódulo, com as seguintes particularidades: 

   - (a) tais requisitos têm caráter obrigatório para cada agente de distribuição que se conecte a um barramento localizado em uma subestação sob responsabilidade de concessionária de transmissão; 

   - (b) nos demais casos, o ONS deve avaliar, com base nas peculiaridades de cada conexão, se há necessidade de medição; e 

   - (c) caso as medições indiquem violação dos limites globais, o ONS deve coordenar processo para determinação das causas da violação por meio de estudos e/ou medições adicionais. 

- 3.2.1.7.  Para consumidores livres que possuem instalações com características especiais ou não lineares, aplicam-se os requisitos de estudo e medição estabelecidos, respectivamente, nos itens 4.2 e 4.3 deste Submódulo. 

3.2.1.8.  Para os agentes de geração, aplicam-se os requisitos de estudo e medição estabelecidos, respectivamente, nos itens 4.2 e 4.3 deste submódulo, com as seguintes particularidades: 

   - (a) tais requisitos têm caráter obrigatório para instalações de geração que: 

      - (1) tenham unidade geradora do tipo eólica/solar fotovoltaica; ou 

      - (2) utilizem unidade cicloconversora auxiliar para partida da turbina. 

   - (b) Nos demais casos, o ONS deve avaliar, com base nas peculiaridades de cada conexão, se há necessidade de medição. 

- 3.2.1.9.  Para os agentes de transmissão, aplicam-se os requisitos de medição estabelecidos no item 

- 4.3 deste submódulo, com as seguintes particularidades: 

   - (a) tais requisitos têm caráter obrigatório para instalações de transmissão que contenham elementos não lineares como os compensadores estáticos e sistemas de corrente contínua em alta tensão. 

3.2.1.10.  Para a avaliação do desempenho da Rede Básica quanto aos fenômenos de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão são dois os limites de desempenho global: limite global inferior e limite global superior. 

3.2.1.11.  O limite de desempenho individual corresponde ao valor máximo de perturbação que pode ser causado no sistema por um único agente. 

3.2.1.12.  A avaliação do desempenho global é realizada por meio da comparação dos valores dos indicadores obtidos através de processo de apuração, por fase, com os valores dos limites globais 

**7 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

inferior e superior desses indicadores, quando aplicável. Para a avaliação do desempenho, adota-se o seguinte procedimento: 

- (a) quando o valor apurado do indicador for menor ou igual ao limite global inferior, o desempenho é considerado adequado; 

- (b) quando o valor apurado do indicador se encontra entre os limites globais inferior e superior, o desempenho é considerado em estado de observação; e 

- (c) quando o valor apurado do indicador for maior que o limite global superior, o desempenho é considerado inadequado. 

3.2.1.13.  A QEE quanto à flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica, cujos requisitos estão estabelecidos no presente submódulo, é representada por indicadores definidos no Submódulo 9.7 e gerenciada conforme estabelecido no Submódulo 6.15. 

## **3.2.2. Flutuação de tensão** 

## **3.2.2.1. Aspectos gerais** 

3.2.2.1.1. O desempenho da Rede Básica quanto à flutuação de tensão é avaliado a partir da comparação dos indicadores PstD95% e PltS95% com os respectivos limites global e individual. 

3.2.2.1.2. Os limites globais, obtidos por meio de campanhas de medição, aplicam-se ao PAC. Da mesma forma, aplicam-se também ao PAC os limites individuais, os quais são determinados por meio de cálculos específicos para cada instalação que contenha equipamentos com características não lineares ou especiais que produzam tais efeitos. 

## **3.2.2.2. Limites globais** 

3.2.2.2.1. Os limites globais inferior e superior, considerados para avaliar a qualidade da tensão quanto à flutuação de tensão, estão apresentados na Tabela 2. Esses valores são expressos em função dos limites globais para tensão secundária de distribuição (220 V ou 127 V) e da atenuação esperada quando a flutuação de tensão se propaga para os barramentos da rede secundária de distribuição. 

3.2.2.2.2. O fator de transferência (FT) é aplicável entre o barramento sob responsabilidade de concessionária de transmissão sob avaliação e o barramento da rede secundária de distribuição eletricamente mais próximo. O FT é calculado pela relação entre o valor do PltS95% do barramento sob avaliação e o valor do PltS95% do barramento da rede secundária de distribuição. No caso de os FT entre os barramentos envolvidos não terem sido medidos, os FT apresentados na Tabela 3 devem ser aplicados para a avaliação da flutuação de tensão nos barramentos sob responsabilidade de concessionária de transmissão. 

3.2.2.2.3. Os limites globais apresentados na Tabela 3 foram estabelecidos com a premissa de que o limite global inferior para as tensões secundárias nos sistemas de distribuição (220 V ou 127V) é 1 pu. Caso esse limite seja alterado, por determinação da ANEEL, os valores estabelecidos devem ser revisados. 

**8 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

**Tabela 2 – Limites globais para os indicadores de flutuação de tensão** 

|**Limite**|**PstD95%**|**PltS95%**|
|---|---|---|
|Limite global inferior|_FT_<br>_pu_<br>1|_FT_<br>_pu_<br>8,0|
|Limite global superior|_FT_<br>_pu_<br>2|_FT_<br>_pu_<br>6,1|

**Tabela 3 – Fatores de transferência, em função da tensão nominal de barramento sob responsabilidade de concessionária de transmissão.** 

|**Tensão Nominal do barramento (kV)**|**Fator de Transferência**|
|---|---|
|_Tensão Nominal 230 kV_|_FT_= 0,65|
|_69 kV Tensão Nominal 230 kV_|_FT_= 0,8|
|_Tensão Nominal 69 kV_|_FT_= 1,0|

## **3.2.2.3. Limites individuais** 

3.2.2.3.1. Os limites individuais de flutuação de tensão, que consideram um nível de saturação de 80% dos limites globais inferiores estabelecidos na Tabela 2, estão indicados na Tabela 4. 

**Tabela 4 – Limites individuais para os indicadores de flutuação de tensão** 

**----- Start of picture text -----**<br>
PstD95% PltS95%<br>8,0 pu 6,0 pu<br>FT FT<br>**----- End of picture text -----**<br>

## **3.2.3. Desequilíbrio de Tensão** 

## **3.2.3.1. Aspectos gerais** 

3.2.3.1.1. O desempenho da Rede Básica quanto ao desequilíbrio de tensão é avaliado a partir da comparação do indicador KS95% com os limites global e individual. 

3.2.3.1.2. Os limites globais, obtidos por meio de campanha de medição, aplicam-se ao PAC. Da mesma forma, aplicam-se também ao PAC os limites individuais, determinados por meio de cálculos específicos para cada instalação que contenha equipamentos com características que produzam tais efeitos. 

**9 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

3.2.3.1.3. Caso as tensões de sequência negativa variem de forma intermitente e repetitiva, é permitido ultrapassar os limites especificados em até o dobro, desde que a duração cumulativa das tensões de sequência negativa, acima dos limites contínuos estabelecidos, não ultrapasse 5% do período de monitoração. 

## **3.2.3.2. Limite global** 

3.2.3.2.1. O limite global é de: 

_**KS95%  2%**_ 

## **3.2.3.3. Limite individual** 

3.2.3.3.1. O limite individual é de: 

_**KS95%  1,5%**_ 

## **3.2.4. Distorção Harmônica de Tensão** 

## **3.2.4.1. Aspectos gerais** 

3.2.4.1.1. O desempenho da Rede Básica quanto à distorção harmônica de tensão é avaliado a partir da comparação dos indicadores DTHI e DTHTS95% com os respectivos limites global e individual. 

3.2.4.1.2. .Os valores dos indicadores de qualidade de energia, obtidos por meio de campanhas de medição devem ser comparados com os limites globais (item 3.2.4.2), aplicados ao PAC dos empreendimentos ou qualquer outro barramento do SIN onde sejam realizadas avaliações dos indicadores. Da mesma forma, os limites individuais (item 3.2.4.3) devem ser comparados com os valores dos indicadores de qualidade de energia obtidos por meio de simulações, também aplicados ao PAC do empreendimento. 

## **3.2.4.2. Limites globais** 

3.2.4.2.1. Os limites globais inferiores para os indicadores DTHI e DTHTS95% estão apresentados na Tabela 5. 

3.2.4.2.2. Os limites globais superiores, apresentados na Tabela 6, são determinados pela multiplicação dos limites globais inferiores correspondentes pelo fator 4/3. Por exemplo, os limites globais superiores relativos aos indicadores DTHTS95% para V< 69 kV e V  69 kV são, respectivamente, 8% e 4%. 

3.2.4.2.3. Para cada ordem harmônica h, a tensão harmônica resultante em qualquer ponto do sistema é obtida com a combinação dos efeitos provocados por diferentes agentes. 

**Tabela 5 – Limites globais inferiores para os indicadores DTHI e DTHTS95%** 

**V < 69 kV V  69 kV** 

**10 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**Submódulo**||**Tipo**|||**Revisão**|**Vigência**|
|||||**2.9**||**Requisitos**|||**2026.04**|**01/05/2026**|
|**DTHI, h ímpar**<br>**DTHI, h par**<br>**Ordem**<br>**Valor**<br>**(%)**<br>**Ordem**<br>**Valor**<br>**(%)**<br>3, 5, 7<br>5%<br>2, 4, 6<br>2%<br>9, 11, 13<br>3%<br>8<br>1%<br>15 a 25<br>2%<br>27<br>1%<br>**DTHTS95% = 6%**||**DTHI, h par**|||**DTHI, h ímpar**||||||
||**Valor**<br>**(%)**|**Ordem**|**Valor**<br>**(%)**||**Ordem**||**Valor**<br>**(%)**|**Ordem**|||
||5%||||3, 5, 7||2%||||
|||2, 4, 6|2%|||||2, 4, 6|||
||3%||||9, 11, 13||1,5%||||
|||8|1%|||||8|||
||2%||||15 a 25||1%||||
||1%||||27||0,5%||||

**Tabela 6 – Limites globais superiores para os indicadores DTHI e DTHTS95%** 

|**V < 69 kV**|**V < 69 kV**|**V < 69 kV**|**V < 69 kV**|**V 69 kV**|**V 69 kV**|**V 69 kV**|**V 69 kV**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**DTHI, h ímpar**||**DTHI, h par**||**DTHI, h ímpar**||**DTHI, h par**||
|**Ordem**|**Valor**<br>**(%)**|**Ordem**|**Valor**<br>**(%)**|**Ordem**|**Valor**<br>**(%)**|**Ordem**|**Valor (%)**|
|3, 5, 7|6,67%|||3, 5, 7|2,67%|||
|||2, 4, 6|2,67%|||2, 4, 6|1,33%|
|9, 11, 13|4%|||9, 11, 13|2%|||
|||8|1,33%|||8|0,67%|
|15 a 25|2,67%|||15 a 25|1,33%|||
|27|1,33%|||27|0,67%|||
|**DTHTS95% = 8%**||||**DTHTS95% = 4%**||||

## **3.2.4.3. Limites individuais** 

3.2.4.3.1. Os limites individuais para os indicadores DTHI e DTHTS95% estão apresentados na Tabela 7. 

**11 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

**Tabela 7 – Limites individuais para os indicadores DTHI e DTHTS95%** 

|**13,8 kV V 69 kV**|**13,8 kV V 69 kV**|**13,8 kV V 69 kV**|**13,8 kV V 69 kV**|**V 69 kV**|**V 69 kV**|**V 69 kV**|**V 69 kV**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**DTHI, h ímpar**||**DTHI, h par**||**DTHI, h ímpar**||**DTHI, h par**||
|**Ordem**|**Valor (%)**|**Ordem**|**Valor (%)**|**Ordem**|**Valor (%)**|**Ordem**|**Valor (%)**|
|3 a 25|1,5%|||3 a 25|0,6%|||
|||todos|0,6%|||todos|0,3%|
|27|0,7%|||27|0,4%|||
|**DTHTS95% = 3%**||||**DTHTS95% = 1,5%**||||

## **3.3. Indicadores de Variação de Tensão de Curta Duração – VTCD** 

3.3.1.  Não são atribuídos limites de referência ao indicador de VTCD, de acordo com a experiência internacional. Esse indicador é definido no Submódulo 9.7 e os processos de apuração, e gerenciamento  são detalhados no Submódulo 6.15. 

## **4. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE INSTALAÇÃO QUE CONTENHA ELEMENTO NÃO LINEAR OU CARGA ELÉTRICA ESPECIAL EM PROCESSO DE ACESSO OU DE INTEGRAÇÃO À REDE BÁSICA QUANTO À QEE** 

## **4.1. Individualização de instalação não linear ou especial para avaliação de desempenho** 

4.1.1.  As instalações que contenham elementos não lineares ou especiais, que se conectam às instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão, diretamente ou através de um sistema de transmissão de uso exclusivo, compartilhado ou não, devem ser tratadas de forma individual, no que diz respeito à avaliação no PAC do seu desempenho quanto à QEE. No caso de expansão da instalação existente, tanto os estudos como as campanhas de medição devem ser atualizados considerando a instalação como um todo, ou seja, a instalação existente acrescida de sua expansão. 

4.1.2.  No caso em que centrais de geração eólica/solar fotovoltaica tenham obtido junto a ANEEL autorização para compartilhamento de suas instalações de interesse restrito com outras centrais geradoras de fontes iguais ou distintas, incluindo as centrais geradoras híbridas ou associadas, tais centrais serão caracterizadas como uma única instalação individual, no que diz respeito à avaliação do seu desempenho quanto à QEE. O mesmo se aplica a consumidores livres que venham a compartilhar instalações de interesse restrito, como, por exemplo, subestação abaixadora. 

## **4.2. Estudos para avaliação de desempenho quanto a QEE** 

**12 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

4.2.1.  Estudos de QEE tratam, em geral, das avaliações de desempenho quanto à flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão no PAC. Observa-se que, em função dos resultados obtidos pelos estudos, podem ser solicitados procedimentos complementares de medição, durante as campanhas de medição tratadas no item 4.3 deste submódulo. 

4.2.2.  Os requisitos de distorção harmônica de tensão devem ser atendidos para qualquer valor de impedância que pertença ao Lugar Geométrico representativo da rede externa, como detalhado no Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologias para estudos elétricos. 

4.2.3.  A necessidade de instalação de filtros harmônicos e o desempenho da instalação deve ser avaliada por meio de estudos detalhados no Submódulo 2.3. 

## **4.3. Medições para avaliação de desempenho quanto à QEE** 

4.3.1.  A avaliação de desempenho quanto à QEE é realizada por meio de medições contínuas e campanhas de medição. 

4.3.2.  As campanhas de medição de tensão têm por objetivo apurar os valores dos indicadores de flutuação, desequilíbrio e distorção harmônica de tensão no PAC. 

4.3.3.  Dependendo das características da instalação e da sua conexão, também devem ser medidos valores de correntes harmônicas obtidos através de campanha de medição de corrente. Essas correntes harmônicas são obtidas na saída dos aerogeradores e/ou dos inversores das células fotovoltaicas e complementarmente no PAC, visando contemplar as correntes harmônicas totais do parque eólico/solar fotovoltaico, ou mesmo de fontes constituídas por centrais geradoras híbridas ou associadas, de forma simultânea. As medições de corrente, especificamente para parques eólicos e solares fotovoltaicos, bem como de centrais geradoras híbridas ou associadas, deverão ser realizadas de acordo com os requisitos estabelecidos por norma IEC [4]. 

4.3.4.  Uma campanha de medição de tensão deve ter duração de 7 (sete) dias consecutivos, de acordo com protocolo de apuração estabelecido para o indicador em análise, considerando os valores dos indicadores integralizados em intervalos de 10 (dez) minutos. Entretanto, quando a campanha de medição for realizada para a conexão de agente de geração, com fonte eólica/solar fotovoltaica, ou mesmo para centrais geradoras híbridas ou associadas, esse período pode ser estendido, em função de sua característica de operação. 

4.3.5.  A campanha de corrente tem por finalidade permitir a realização e avaliação do estudo de desempenho da instalação quanto à distorção harmônica de tensão para parques eólicos e solares fotovoltaicos, inclusive quando esses empreendimentos constituírem parte de centrais geradoras híbridas ou associadas, com as seguintes particularidades: 

- (a) As correntes harmônicas no caso de parques eólicos devem ser medidas em uma unidade geradora representativa de cada central geradora eólica; e 

- (b) As correntes harmônicas, no caso de parques solares fotovoltaicos, devem ser medidas em uma unidade fotovoltaica (inversor alimentado por um conjunto de células fotovoltaicas) representativa de cada usina geradora fotovoltaica. 

- (c) De forma simultânea ao item **Error! Reference source not found.** e **Error! Reference source not found.** , as correntes harmônicas devem ser medidas no PAC visando contemplar as 

**13 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

correntes harmônicas totais do parque eólico/solar fotovoltaico e para os empreendimentos que constituem centrais geradoras híbridas ou associadas. 

4.3.6.  Outra medição a ser realizada, por solicitação do ONS, é o monitoramento contínuo dos níveis de distorção harmônica de tensão no PAC para cada nova instalação que apresente equipamentos com característica elétrica não linear (sistemas CCAT, compensadores estáticos, parques eólicos, solares fotovoltaicos, cargas industriais, centrais geradoras híbridas ou associadas etc.). Para parques eólicos e solares fotovoltaicos, inclusive quando esses empreendimentos constituírem parte de centrais geradoras híbridas ou associadas, a medição deve ser iniciada a partir da emissão da Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede Provisória (DAPR/P) do empreendimento. Nesse caso deve ser considerada a DAPR/P do primeiro empreendimento para dar início ao monitoramento. 

- 4.3.7.  O monitoramento deve perdurar durante toda a vida útil do empreendimento composto por cargas não lineares. 

4.3.8.  O agente deve disponibilizar ao ONS, quando solicitado pelo Operador, o período de 01 semana de medição (7 dias consecutivos) utilizando a planilha modelo padrão ONS e aplicando a correção necessária dos valores medidos no tocante à distorção harmônica de tensão, em conformidade com o item 2.3.6 deste submódulo. 

4.3.9.  No caso de instalações que contenham elementos não lineares ou cargas elétricas especiais com regime de operação definido, como, por exemplo, mineradoras, siderúrgicas, compensadores estáticos etc., as campanhas de medição devem atender aos seguintes requisitos: 

- (a) ser realizada imediatamente antes (pré-tensão) e após a entrada (pós-tensão) em operação da instalação, ambas por um período de 7 (sete) dias consecutivos, incluindo a apuração dos indicadores de tensão listados no item **Error! Reference source not found.** deste submódulo. A campanha pós-tensão, por sua vez, deve considerar a operação da instalação para cada implemento no patamar de demanda de carga e ser realizada, após a conclusão do fornecimento de equipamentos de compensação reativa (capacitiva/indutiva) e/ou de filtros de correntes harmônica, por um período de 7 (sete) dias consecutivos, incluindo a apuração dos indicadores de tensão listados no item 4.3. deste submódulo; e 

- (b) medir os valores de correntes harmônicas geradas pelos dispositivos não lineares da instalação: 

   - (1) Nos ramais desses dispositivos, quando verificado a necessidade de realização de um estudo de desempenho harmônico e não há nenhuma informação com respeito aos dados técnicos da(s) carga(s) da instalação, de forma que, deve-se considerar aquelas de maior capacidade de potência, por períodos que englobem o seu ciclo de regime de operação nominal (geralmente 7 dias consecutivos). 

   - (2) No PAC do empreendimento, simultaneamente à campanha pós-tensão e por um período que englobe o seu ciclo de operação de regime nominal (geralmente 7 dias consecutivos) para uma análise complementar do impacto geral da instalação. 

**14 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

4.3.10.  No caso de instalação de geração eólica e solar fotovoltaica, inclusive quando essas centrais geradoras pertencerem às centrais geradoras híbridas ou associadas, tendo em vista que o impacto da sua operação na QEE do PAC depende do regime de ventos ou da irradiância solar da região onde se encontra instalada, a campanha a ser realizada após a entrada em operação da instalação deve atender aos seguintes requisitos: 

- (a) a data de início da campanha de medição pós-tensão (após entrada em operação do empreendimento) e a sua duração (mínima de 7 (sete) dias), poderão ser postergadas/estendidas considerando os seguintes fatores: 

- (b) pelo menos noventa por cento das unidades geradoras que compõem o empreendimento devem estar em operação ao longo de todo o período de medição; e 

- (c) a produção do empreendimento durante o período de medição, deverá corresponder, no mínimo, àquela estabelecida pelo seu fator de capacidade. 

4.3.11.  Para a realização das campanhas de medição, algumas precauções devem ser observadas quanto ao nível de precisão dos tipos de transdutores de tensão utilizados, conforme estabelecido em norma [5] e no item 2.3.6. 

4.3.12.  Esclarecimentos adicionais sobre os procedimentos de medição, tais como transdutores considerados adequados pelo ONS para a realização das campanhas, local e período de medição, recomendações práticas, formato de relatório e de arquivo para informação dos resultados das campanhas de medição etc. podem ser obtidos em [6]. 

## **4.4. Desempenho harmônico de elementos não lineares integrantes da Rede Básica, como Compensador Estático de Reativos (CER) e Sistemas de Corrente Contínua de Alta Tensão (CCAT)** 

## **4.4.1. Aspectos gerais** 

4.4.1.1.  A determinação do envelope de impedância harmônica da rede de corrente alternada (CA) deve considerar os diversos cenários de evolução da rede ao longo do período de concessão, nas configurações relativas aos patamares de carga leve, média e pesada. 

4.4.1.1.1. As cargas podem ser representadas, devendo-se, entretanto, demonstrar a adequação do modelo de carga adotado. A carga deve ser representada onde ela está concentrada, principalmente na distribuição primária. 

4.4.1.1.2. O envelope total pode ser subdividido em subenvelopes de harmônicos sucessivos. Além dos harmônicos do grupo, devem ser incluídos em cada subenvelope o harmônico imediatamente superior e imediatamente inferior às ordens harmônicas do grupo, com a finalidade de garantir a intersecção entre os conjuntos. 

4.4.1.2.  Os envelopes de impedância harmônica devem ser determinados considerando-se a metodologia do setor circular (anular), ou seja, esses envelopes devem ser definidos pelos seus raios máximo e mínimo e ângulos máximo e mínimo, conforme Figura 1. Esses lugares geométricos devem ser submetidos à aprovação do ONS na fase de projeto básico, antes de serem incluídos no contrato 

**15 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

de fornecimento do CER, como forma de garantir que o projeto dos filtros se baseie em envelopes válidos. 

**Figura 1 – Setor circular (anular) – Plano de admitâncias, com os vetores representativos da rede interna (Yih), da rede externa (Ybh) e do resultante Yhmin, visto do PAC** 

4.4.1.3.  Deve ser considerada a necessidade de atendimento ao desempenho harmônico para as configurações de rede completa e (N-1) da rede externa, contemplando-se, no mínimo, até a 3ª vizinhança. 

4.4.1.4.  Os filtros devem ser dimensionados para que não haja necessidade de desligamento por overrating em condições operativas normal e de contingências simples (N-1) da rede externa, no mínimo, até a 3ª vizinhança. O mesmo se aplica a situações de perda de um dos filtros (supondo mais de um existente), de forma que, onde, durante a operação do equipamento, o(s) filtro(s) remanescente(s) não excedam sua capacidade máxima de projeto (“ _rating_ ”). 

4.4.1.5.  Deve-se manter o desempenho harmônico estabelecido no presente submódulo para todas as etapas de implementação do empreendimento. Adicionalmente, devem ser consideradas, para o cálculo da distorção harmônica individual, as condições de máxima dessintonia dos filtros e as condições mais severas de geração de correntes harmônicas pelos TCR (Reator Controlado a Tiristor) do CER, condições essas ilustradas na Figura 2 a seguir. 

4.4.1.5.1. No exemplo abaixo, a condição de geração máxima de 7º harmônico se dará para o ângulo de 103º. O 5º harmônico será máximo em 108º. Esses valores de corrente devem ser utilizados simultaneamente para o cálculo da performance (desempenho) harmônica independentemente do ponto de operação do CER. 

**16 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|
|||||||

**Figura 2 – Condições de máxima dessintonia dos filtros e condições mais severas de geração de correntes harmônicas pelos TCR do CER** 

4.4.1.6.  Deve ser considerada a possibilidade de operação da rede CA com um desbalanço máximo de sequência negativa de 2,0%. Nos casos de filtros ativos ou passivos de sintonia automática, devem ser considerados os erros de controle. 

4.4.1.7.  As correntes harmônicas nas linhas CA conectadas ao CER/CCAT não devem produzir interferências acima dos limites das normas correspondentes nas linhas telefônicas que estejam em operação na data de comissionamento do equipamento. 

## **4.4.2. Avaliação do desempenho harmônico** 

4.4.2.1. Os limites de distorção harmônica de tensão a serem atendidos na conexão do CER devem atender aos limites individuais para Distorção de Tensão Harmônica Individual (DTHI) e Distorção de Tensão Harmônica Total (DTHTS95%) definidos neste submódulo. A Tabela 7 define os limites individuais de distorção harmônica a serem atendidos na conexão do cer, considerando o cer como o único gerador de harmônicos no ponto de conexão. 

## **4.4.3. Avaliação do rating dos filtros** 

4.4.3.1 Para a definição do rating (dados de projeto final) dos elementos dos filtros, o agente de transmissão deve avaliar as tensões harmônicas externas ao CER ( _background harmonics_ ) que 

**17 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Requisitos mínimos de qualidade de energia**<br>**elétrica**<br>**2.9**<br>**Requisitos**<br>**2026.04**<br>**01/05/2026**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|**Procedimentos de Rede - Módulo 2 – Critérios e Requisitos**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**|
|||**2.9**|**Requisitos**|**2026.04**|**01/05/2026**|

impliquem nos piores valores de corrente e tensão nos componentes dos filtros, respeitado, no mínimo, os seguintes limites globais de Distorção de Tensão Harmônica Total (DTHT), com base nos valores dos limites globais apresentados na Tabela 5: 

- (a) V < 69 kV: DTHTS95% ≤ 6%; ou 

- (b) V ≥ 69 kV: DTHTS95% ≤ 3%. 

## **4.4.4. Critério N-1 para filtros** 

4.4.4.1 Caso o agente proprietário proponha ao ONS operar também em condição degradada, sem um dos filtros, por exemplo, o atendimento aos requisitos de desempenho harmônico no ponto de conexão nesta situação continuará obrigatório. Deve-se avaliar, portanto, a suportabilidade ( _rating_ ) dos filtros remanescentes. 

## **4.5. Desempenho harmônico de elementos não lineares integrantes das Usinas Renováveis (eólicas/solares fotovoltaicas constituídas ou não por centrais geradoras híbridas ou associadas) e Consumidores Livres** 

4.5.1.  A determinação do envelope de impedância harmônica da rede externa, representação de cargas, topologia da rede, indisponibilidades de linhas e equipamentos, dessintonias de filtros, avaliação de desempenho, dimensionamento de filtros (rating), operação em modo degradado de filtros e demais critérios e premissas deverão seguir as diretrizes estabelecidas e disponibilizadas pelo ONS em documentos específicos. 

## **5. REFERÊNCIAS** 

- [1] IEC, “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods”. IEC 61000-4-30, Ed 3, 2015. 

- [2] IEC, “Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and design specifications”. IEC 61000-4-15, Ed 2, 2010. 

- [3] IEC, “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto”. IEC 61000-4-7, Ed 2.1, 2009. 

- [4] IEC, “Wind Energy Generation Systems –Measurements and Assessment of Electrical Characteristics – Wind Turbines”. IEC 61400-21-1. Ed 1, 2019. 

- [5] IEC, “Instrument transformers - The use of instrument transformers for power quality measurement”. IEC/TR 61869-103, Ed 1.0, 2012-05. 

- [6] ONS, “Instruções para realização de estudos e medições de QEE relacionados aos acessos à Rede Básica ou nos barramentos de fronteira com a Rede Básica para parques eólicos, solares, consumidores livres e distribuidoras”. ONS NT 009/2016-Rev. 03 ou edições mais recentes. 

**18 / 18** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br