Procedimentos de Rede — Estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação
Data de publicação: 2024-10-29



## **Submódulo 7.4** 

# **Estudos pré-operacionais de integração de instalações da Rede de Operação** 

## **Operacional** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2024.04 retificado**|**Resolução da Reunião de Diretoria**<br>**do ONS nº 0114/2024**|**29/10/2024**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉ-OPERACIONAIS DE INTEGRAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA REDE DE**<br>**OPERAÇÃO ......................................................................................................................................3**<br>1.1.<br>Solicitação de estudos pré-operacionais.......................................................................................3<br>1.2.<br>Solicitação e consolidação dos dados e modelos..........................................................................3<br>1.3.<br>Simulação e análise do sistema.....................................................................................................4<br>1.4.<br>Elaboração das diretrizes operativas para incorporação da nova instalação ao sistema .............6<br>1.5.<br>Elaboração e disponibilização de relatórios..................................................................................6<br>1.6.<br>Acompanhamento das providências a serem implementadas .....................................................8<br>**2.**<br>**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................8**<br>**3.**<br>**ANEXOS ...........................................................................................................................................8**||||||

**2 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

## **1. ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉ-OPERACIONAIS DE INTEGRAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA REDE DE OPERAÇÃO** 

## **1.1. Solicitação de estudos pré-operacionais** 

1.1.1.  Os agentes de operação solicitam ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS os estudos préoperacionais para integração da nova instalação à Rede de Operação, tendo como referência o cronograma detalhado de energização e/ou comissionamento dos empreendimentos sob sua responsabilidade, informando, detalhadamente neste momento, as datas de cada etapa em formato estabelecido pelo ONS e disponibilizado em seu sítio eletrônico. 

1.1.1.1.  Caso ocorra alteração das datas informadas no ato da solicitação dos estudos pré-operacionais, os agentes de operação devem comunicar imediatamente ao ONS, que avaliará os impactos nas análises já realizadas e no cronograma de elaboração dos estudos. A depender da influência das modificações no processo já em curso, e da necessidade de solicitação de informações adicionais por parte do ONS, o prazo para realização dos estudos poderá ser estendido por um período igual ao prazo da solicitação dos estudos pré-operacionais para integração da nova instalação à Rede de Operação. 

1.1.1.2.  Para solicitação de estudos pré-operacionais dos empreendimentos submetidos ao processo do Submódulo 7.3 – Verificação da conformidade das instalações de transmissão aos requisitos, inclusive para acessos de agente de geração, importador/exportador ou consumidores que sejam submetidos a este processo, o agente de operação deverá possuir o Certificado de Conformidade de Projeto Básico (CCPB) ou documento técnico equivalente emitido pelo ONS para este fim. 

1.1.1.3.  Para solicitação de estudos pré-operacionais dos empreendimentos de geração, o acessante deverá possuir o CUST assinado e o seu respectivo Parecer de Acesso não poderá estar em processo de revisão. 

## **1.2. Solicitação e consolidação dos dados e modelos** 

1.2.1.  O ONS solicita os dados e modelos da nova instalação aos agentes de operação para a realização dos estudos pré-operacionais. 

1.2.2.  Os agentes de operação fornecem os dados e modelos solicitados. 

1.2.2.1.  Estas informações devem atender aos formatos e padrões estabelecidos pelo ONS, conforme diretrizes de modelagem estabelecidas em documentos específicos e disponibilizadas pelo ONS para cada tipo de dado e modelo, visando a validação e reprodução do seu comportamento conforme esperado em campo. 

1.2.2.2.  Junto ao modelo deve ser enviado o manual de utilização dos equipamentos e controladores, bem como documentação elaborada conforme diretrizes estabelecidas pelo ONS, atestando que o modelo apresentado é representativo do comportamento dos equipamentos e controladores a serem integrados. 

## 1.2.3.  O ONS consolida os dados e modelos e os disponibiliza aos agentes de operação. 

1.2.3.1.  Caso sejam identificadas pendências que motivem a revisão/complementação dos dados e modelos fornecidos, o ONS solicita aos agentes de operação os esclarecimentos necessários e informa se as pendências são ou não impeditivas para o início dos estudos pré-operacionais, podendo resultar na postergação do prazo de conclusão dos respectivos estudos por até período equivalente ao necessário para a realização integral desse estudo. 

**3 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

1.2.3.2.  Caso o agente de operação informe alteração nos dados após o prazo para informação de correções ou alterações relativas aos dados consolidados, o ONS avalia se a alteração afeta a elaboração dos estudos pré-operacionais, podendo reavaliar inclusive o prazo para conclusão dos estudos pré-operacionais. 

1.2.3.3.  Caso os dados informados para elaboração dos estudos pré-operacionais sejam discrepantes dos dados aprovados no processo do Parecer de Acesso e/ou Projeto Básico, o ONS avalia a necessidade de revisão destes processos, podendo resultar na postergação do prazo de conclusão dos respectivos estudos por até período equivalente ao necessário para a realização integral desse estudo. 

1.2.4.  O ONS informa aos agentes de operação o cronograma para a execução dos estudos pré-operacionais. 

1.2.5.  O ONS disponibiliza para os agentes de operação a relação dos ensaios a serem realizados no período de comissionamento, o modelo do Relatório de Comissionamento e orientações para a entrega dos Modelos de Simulação e dos Relatórios de Validação com os testes reais em campo, de acordo com o tipo de instalação e cronograma de integração da nova instalação. 

## **1.3. Simulação e análise do sistema** 

1.3.1.  O ONS realiza os ajustes finais dos cenários para a realização dos processamentos necessários, a partir dos casos de referência do ciclo em curso de planejamento da operação elétrica. 

1.3.2.  O ONS, com o acompanhamento dos agentes de operação e de acordo com as diretrizes e critérios indicados no Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos, elabora os estudos pré-operacionais, contemplando os seguintes estudos e análises: 

- (a) Estudos de regime permanente 

   - (1) O ONS define as estratégias para controle de tensão e de carregamento e as condições de manobras, bem como avalia os limites de transmissão de regime permanente, conforme influências da nova instalação. 

   - (2) Os casos de fluxo de potência resultantes desses estudos servem de base para os demais estudos de estabilidade eletromecânica e de transitórios eletromagnéticos. 

- (b) Estudos de estabilidade eletromecânica 

   - (1) O ONS analisa aspectos do desempenho dinâmico do sistema – se foi e em que medida foi afetado pelos novos ajustes ou pelos novos controladores – além de examinar os efeitos localizados que possam ser limitantes para a plena utilização da rede. 

   - (2) Esses estudos avaliam os limites de transmissão em regime dinâmico, conforme afetados pela nova instalação, bem como os efeitos das manobras de fechamento de paralelo, fechamento de anel e religamento automático de linhas de transmissão. 

- (c) Estudos de transitórios eletromagnéticos 

   - (1) O ONS e os agentes de operação envolvidos analisam, no horizonte de entrada em operação,  a suportabilidade dos equipamentos – pertencentes à nova instalação e à área de influência dessa instalação – com relação a fenômenos transitórios eletromagnéticos decorrentes de manobras oriundas de comando da operação ou disparo de proteção. 

- (d) Estudos de curto-circuito 

   - (1) O ONS verifica a evolução dos níveis de curto-circuito nas barras localizadas na área de influência da nova instalação. Caso a inclusão dessa instalação implique variação no nível de curto-circuito, 

**4 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

tanto monofásico quanto trifásico, acima de 10%, o ONS alerta os agentes de operação envolvidos para que, caso necessário, promovam ajustes nos relés de proteção. 

   - (2) O ONS avalia a capacidade de interrupção simétrica dos disjuntores pertencentes às instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionárias de transmissão localizados na área de influência da nova instalação. 

   - (3) Os agentes de operação verificam a suportabilidade dos demais equipamentos de sua responsabilidade, bem como os aspectos de capacidade de interrupção assimétrica e da Tensão de Restabelecimento Transitória (TRT) dos disjuntores de sua responsabilidade, conforme estabelecido no documento disponível no site do ONS [1] e no Submódulo 3.12 – Estudos de curtocircuito. 

- (e) Verificação da conformidade de controles sistêmicos 

   - (1) O ONS verifica a conformidade dos controles sistêmicos da nova instalação – e de outros controles sistêmicos por ela afetados – em relação aos requisitos mínimos e indicadores e padrões de desempenho estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 

- (f) Verificação da conformidade da proteção sistêmica 

   - (1) O ONS verifica a conformidade da proteção sistêmica da nova instalação – e de outras proteções por ela afetadas – em relação aos requisitos mínimos, indicadores e padrões de desempenho estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 

- (g) Concepção de novos Sistemas Especiais de Proteção (SEP) e verificação da conformidade e revisão de SEP existentes 

   - (1) O ONS identifica a necessidade de novos SEP e de revisão de SEP existentes. 

   - (2) O ONS verifica a conformidade dos SEP existentes em função da implantação da nova instalação. 

- (h) Estudos adicionais que podem ser realizados: 

   - (1) Implementação de SEP (Submódulo 7.5 – Implantação de Sistemas Especiais de Proteção). 

   - (2) Diagnóstico dos sistemas de proteção e controle local das instalações (Submódulo 6.13 – Diagnóstico dos sistemas de proteção e controle). 

   - (3) Proteções de caráter sistêmico (Submódulo 7.6 – Implantação de proteções de caráter sistêmico). 

   - (4) Estudos de otimização de controladores (Submódulo 3.10 – Estudos para segurança operacional elétrica). 

   - (5) Estudos de recomposição do sistema (Submódulo 3.10). 

   - (6) Estudos do controle carga-frequência (Submódulo 3.10). 

   - (7) Validação de dados e modelos de componentes para estudos elétricos (Submódulo 3.9 – Validação de dados e de modelos de componentes para estudos elétricos). 

1.3.3.  No caso de conexão fora da Rede de Operação de novas usinas classificadas como Tipo I, conforme Submódulo 7.2 – Classificação da modalidade de operação de usinas, os agentes de operação elaboram e fornecem ao ONS estudos de regime permanente, de transitórios eletromagnéticos, de estabilidade eletromecânica e outros estudos necessários, com objetivo de: 

**5 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

- (a) apontar os efeitos da integração da nova usina ao Sistema Interligado Nacional (SIN), no caso do agente de geração responsável pelo empreendimento; e 

- (b) apontar os efeitos da integração da nova usina no sistema de sua responsabilidade, no caso de agentes de transmissão e distribuição. 

1.3.4.  O ONS pode realizar, além dos estudos listados, outros estudos específicos – em função das características físicas e operacionais da instalação – complementares às análises de regime permanente, de estabilidade eletromecânica e de transitórios eletromagnéticos. 

1.3.5.  O ONS, a partir dos casos de referência e de acordo com os tipos de ensaio a realizar, elabora estudos adicionais, através de simulações que complementem os estudos realizados na fase pré-operacional. Essas simulações enfocam as situações de configuração não previstas nos estudos pré-operacionais causadas por: 

- (a) operação da nova instalação em configuração provisória por motivo de atraso na energização de componentes ou por qualquer outro motivo não esperado; 

- (b) desligamento de componentes da Rede de Operação, programados ou não; e 

- (c) outras restrições operativas não esperadas. 

1.3.6.  Os estudos citados que, em sua maioria, são desenvolvidos antes do comissionamento, podem, quando necessário, se estender ao longo do período de comissionamento. 

## **1.4. Elaboração das diretrizes operativas para incorporação da nova instalação ao sistema** 

1.4.1.  O ONS estabelece as diretrizes para a operação quando da entrada de nova instalação, em conformidade com os resultados dos estudos pré-operacionais desenvolvidos e com os requisitos mínimos e indicadores e padrões de desempenho estabelecidos nos Procedimentos de Rede. Essas diretrizes são tomadas como base para elaboração das instruções de operação. 

1.4.1.1.  As diretrizes operativas consideram o período de comissionamento e de operação inicial da nova instalação da Rede de Operação. 

1.4.1.2.  A não ser pelas diretrizes especificadas nos estudos pré-operacionais para serem resolvidas mediante ou após a realização dos testes de integração, as diretrizes devem ser atendidas antes desses testes serem iniciados. 

## **1.5. Elaboração e disponibilização de relatórios** 

1.5.1.  O ONS elabora e disponibiliza para os agentes de operação o Relatório de Estudo Pré-Operacional, que apresenta o seguinte conteúdo: 

- (a) análise do desempenho elétrico do sistema com a entrada da nova instalação; 

- (b) definição dos novos SEP ou reajuste dos SEP existentes; 

- (c) definição de alteração de estrutura ou de reajustes em equipamentos de controle sistêmico; 

- (d) definição de novas proteções sistêmicas ou reajuste nas existentes; 

- (e) diretrizes para elaboração de instruções de operação; 

- (f) definição de restrições operativas, sob a ótica dos estudos pré-operacionais; 

- (g) diretrizes para recomposição do sistema; 

**6 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

- (h) diretrizes para fechamento de paralelo, fechamento de anéis e religamento automático de linhas de transmissão; 

- (i) diretrizes para a energização ou desenergização da nova instalação; e 

- (j) providências. 

1.5.1.1.  Os resultados, as conclusões e as providências estabelecidas no Relatório de Estudo Pré-Operacional abrangem o período inicial de operação de uma nova instalação da Rede de Operação, incluindo o período de realização de ensaios de comissionamento dessa nova instalação. 

1.5.2.  O agente de operação elabora e envia ao ONS, por meio eletrônico, o Relatório de Comissionamento, tendo como referência os modelos de relatório disponibilizados pelo ONS para cada tipo de instalação. 

- 1.5.2.1.  O Relatório de Comissionamento contém os seguintes itens básicos: 

   - (a) Introdução: 

      - (1) descrição sucinta da instalação e indicação da data de sua entrada em operação comercial. 

   - (b) Apresentação de dados que tenham sido alterados em relação aos estudos pré-operacionais, com suas justificativas. Apresentação da lista completa dos parâmetros dos controladores com os ajustes finais. 

   - (c) Dados e informações sobre ensaios de repercussão sistêmica: 

      - (1) descrição detalhada de cada ensaio com indicação da data e hora da efetiva realização, do método ou da norma adotada; 

      - (2) registros oscilográficos e análises pertinentes; e 

      - (3) diagnóstico dos resultados dos ensaios. 

   - (d) Pendências de comissionamento: 

      - (1) descrição das pendências de comissionamento com reflexo operativo, quando existirem. 

   - (e) Limitações operativas: 

      - (1) descrição das limitações operativas resultantes das pendências de comissionamento. 

   - (f) Plano para eliminação de pendências e limitações operativas: 

      - (1) plano de ação contendo as medidas para eliminação de pendências de comissionamento e limitações operativas, com indicação dos prazos previstos; e 

      - (2) nome do responsável técnico para contato com o ONS no decorrer da execução do plano. 

   - (g) Conclusões: 

      - (1) conjunto de comentários objetivos sobre o resultado final dos ensaios de comissionamento de repercussão sistêmica, enfocando as principais pendências, limitações operativas e horizonte para sua correção. 

- 1.5.2.2.  O Relatório de Comissionamento contempla os seguintes equipamentos de controle: 

   - (a) sistema de excitação dos geradores e compensadores síncronos; 

   - (b) regulação primária de frequência; 

   - (c) sistema de controle de plantas eólicas; 

**7 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

- (d) sistema de controle de plantas solares fotovoltaicas; 

- (e) sistema de controle de conversores de frequência e de elos de corrente contínua; 

- (f) controle conjunto de potência ativa e de tensão de usinas; 

- (g) sistema de controle de compensadores estáticos; 

- (h) sistema de controle de compensadores série controláveis; e 

- (i) sistema de controle de outros dispositivos FACTS ( _Flexible AC Transmission Systems_ ). 

1.5.2.3.  Os resultados do Relatório de Comissionamento subsidiam posterior avaliação e validação dos modelos e dados dos componentes da instalação, conforme Submódulo 3.9, e comparação com os ajustes dos controladores sistêmicos determinados pelo processo de otimização de controladores descrito no Submódulo 3.10. 

1.5.2.4.  O agente encaminha ao ONS um Relatório de Comissionamento para cada solicitação de Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para Início da Operação Provisória (DAPR/P) ou Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede para Início da Operação Definitiva (DAPR/D), conforme o Submódulo 7.13 – Emissão de declaração de atendimento aos Procedimentos de Rede para instalações de geração. 

1.5.3.  O agente de operação elabora e envia ao ONS, por meio eletrônico, os Modelos para Simulação e o Relatório de Validação, tendo como referência os modelos de relatório e documentos orientativos disponibilizados pelo ONS para cada tipo de instalação. 

1.5.3.1.  Os modelos devem conter os ajustes finais parametrizados em campo. 

1.5.3.2.  O Relatório de Validação deve conter comparativos dos resultados de simulação com os registros obtidos dos ensaios de comissionamento. 

1.5.3.3.  O agente encaminha ao ONS os Modelos para Simulação com ajuste parametrizados e Relatório de Validação, com os testes reais em campo, das instalações que compõem um mesmo estudo pré-operacional, conforme o Submódulo 7.13, quando: 

- (a) da primeira e última solicitação de DAPR/P; 

- (b) de solicitações de DAPR/P em que os resultados verificados nos Relatório de Comissionamento forem divergentes dos resultados apresentados nos Modelos para Simulação; e 

- (c) da solicitação de DAPR/D. 

1.5.3.4.  Devem ser encaminhados os registros oscilográficos dos ensaios utilizados para validação do modelo. 

1.5.4.  O ONS avalia o Relatório de Comissionamento, os modelos para simulação e o Relatório de Validação e se manifesta em relação à sua aprovação. Caso seja identificado algum resultado que indique um desempenho inadequado do equipamento ou dos modelos de simulação, o ONS solicita esclarecimentos e providências necessárias para o devido equacionamento. 

## **1.6. Acompanhamento das providências a serem implementadas** 

1.6.1.  Os agentes de operação enviam informações relativas ao cumprimento das providências e das causas de eventuais não cumprimentos para acompanhamento do ONS. 

1.6.2.  O ONS classifica as providências como realizadas ou não realizadas, com base nas informações fornecidas pelos agentes de operação, e analisa as causas de eventuais não realizações. Para tal, o ONS utiliza 

**8 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Estudos pré-operacionais de integração de**<br>**instalações da Rede de Operação**<br>**7.4**<br>**Operacional**<br>**2024.04**<br>**retificado**<br>**29/10/2024**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|**Procedimentos de Rede - Módulo 7 - Integração de Instalações**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**29/10/2024**|
|||**7.4**|**Operacional**|**2024.04**<br>**retificado**||

sistema computacional próprio que permite acompanhar o atendimento das providências originadas dos estudos pré-operacionais. 

## **2. REFERÊNCIAS** 

- [1] ONS. Critérios para Análise de Superação de Equipamentos e Instalações De Alta Tensão. Nota técnica ONS nº 0048/2014. 

## **3. ANEXOS** 

- 3.1.  Não há anexos neste documento. 

**9 / 9** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br