Procedimentos de Rede — Recomposição da Rede de Operação
Data de publicação: 2021-01-01



## **Submódulo 5.8** 

## **Recomposição da Rede de Operação** 

## **Operacional** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2020.12**|**Resolução Normativa nº 903/2020**|**08/12/2020**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Recomposição da Rede de Operação**<br>**5.8**<br>**Operacional**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**5.8**|**Operacional**|**2020.12**||
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**DIRETRIZES GERAIS ..........................................................................................................................3**<br>**2.**<br>**RECOMPOSIÇÃO NA REDE DE OPERAÇÃO ........................................................................................4**<br>2.1.<br>Recomposição na fase fluente ......................................................................................................4<br>2.2.<br>Recomposição na fase coordenada...............................................................................................5<br>**3.**<br>**REALIZAÇÃO DOS TESTES E SIMULADOS DE RECOMPOSIÇÃO...........................................................6**<br>**4.**<br>**REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................6**<br>**5.**<br>**ANEXOS ...........................................................................................................................................6**||||||

**2 / 6** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Recomposição da Rede de Operação**<br>**5.8**<br>**Operacional**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**5.8**|**Operacional**|**2020.12**||

## **1. DIRETRIZES GERAIS** 

1.1.  Os centros de operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e os agentes de operação verificam a configuração do sistema após a ocorrência de perturbações na Rede de Operação que levem à indisponibilidade de equipamentos e linhas de transmissão. 

1.2.  Os agentes de operação atuam, sob coordenação dos centros de operação do ONS, para restabelecer a configuração de condição normal de operação com segurança e rapidez e possibilitar o atendimento pleno à carga. 

1.3.  O processo de recomposição do sistema é composto por duas fases, a fase fluente e a fase coordenada. 

1.4.  Uma perturbação geral para uma instalação, subestação ou usina é caracterizada quando não há tensão em todos os terminais das suas linhas de transmissão. 

1.4.1.  Para algumas usinas, mesmo com tensão em seus terminais, a perturbação geral pode ser caracterizada quando não houver fluxo de potência ativa nas linhas que conectam a usina ao Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo tratados caso a caso conforme Submódulo 5.12 – Instruções de Operação. 

1.5.  Caso caracterizado o desligamento geral de uma instalação fora do contexto de uma perturbação geral do sistema, o centro de operação do ONS envolvido informa aos agentes e coordena o processo de recomposição. 

1.6.  De forma a garantir segurança, eficácia e viabilidade do processo de recomposição em qualquer período do dia, o detalhamento das responsabilidades e procedimentos, incluindo as condições para o restabelecimento de qualquer equipamento, estão definidos nas instruções de operação no Submódulo 5.12. 

1.6.1.  Para reenergização ou religamento dos equipamentos da Rede de Operação, são atendidas as configurações mínimas e as condições de pré-energização, conforme Submódulo 5.12. 

1.7.  As usinas da Rede de Operação não conectadas diretamente à Rede Básica ou à Rede Complementar, mas que participam da recomposição da Rede de Operação, seguem os procedimentos constantes no Submódulo 5.14 – Ajustamentos Operativos ou no Submódulo 5.12. 

1.7.1.  O agente de operação elabora, para as usinas e subestações da Rede de Operação, instruções de operação de recomposição específicas e com base nas diretrizes do ONS, de forma a garantir aos operadores ou outros executores diretos da operação um determinado grau de liberdade nas ações de recomposição, independentemente da comunicação com os centros de operação do agente ou do ONS. 

1.8.  Caso necessário, o Centro de Operação do Sistema – COSR coordena na sua área de atuação as ações para efetuar o corte manual de carga durante a recomposição para garantir a segurança da Rede de Operação. 

1.9.  O restabelecimento da carga é processado gradativamente para evitar eventuais oscilações de potência ou de tensão na área ou na região que possam acarretar outras perturbações ou desligamentos durante a recomposição. 

1.10.  O restabelecimento da carga pode ser feito em blocos com a alimentação dos transformadores com carga conectada ou gradativamente com o restabelecimento sequencial dos circuitos alimentadores, conforme critérios estabelecidos internamente pelo agente. 

1.10.1.  No restabelecimento da carga, os centros de operação do ONS controlam a frequência, tensão e os carregamentos para garantir a estabilidade do sistema, observando também os procedimentos do Controle 

**3 / 6** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Recomposição da Rede de Operação**<br>**5.8**<br>**Operacional**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**5.8**|**Operacional**|**2020.12**||

Automático de Geração (CAG) em situações de perturbações nas instruções de operação do Submódulo 5.12. 

1.11.  Os centros de operação do ONS coordenam as ações necessárias para o atendimento das cargas prioritárias que não possam ser recompostas com recursos da sua área. 

1.12.  Determinadas usinas devem ter esquemas de ilhamento programados que mantenham uma parcela da carga estável após grandes perturbações, conforme predefinido em estudos específicos do Submódulo 3.10 – Estudos para segurança operacional elétrica. 

1.13.  O processo de recomposição prioriza a recomposição do SIN e o atendimento às cargas prioritárias, sem considerar interesses comerciais. 

## **2. RECOMPOSIÇÃO NA REDE DE OPERAÇÃO** 

## **2.1. Recomposição na fase fluente** 

2.1.1.  Os procedimentos de recomposição fluente são descentralizados e efetuados pelo executor direto da operação das instalações, com uma troca de informações minimamente necessária entre as instalações e os centros de operação do agente ou do ONS, visando ao restabelecimento das cargas prioritárias dos agentes de distribuição e consumidores cujas instalações estejam conectadas à Rede Básica. 

2.1.1.1.  Os centros de operação do ONS supervisionam a recomposição na fase fluente e interferem no processo no caso de absoluta necessidade, quando algum imprevisto impede o prosseguimento normal da recomposição ou quando solicitado direta ou indiretamente pelo agente de operação. 

2.1.1.2.  O agente proprietário informa ao COSR caso a configuração da sua instalação não esteja preparada para o início da recomposição fluente, independentemente do equipamento da instalação ser próprio ou de outro agente na área sob sua responsabilidade e, com isso, o COSR comunica aos agentes envolvidos que a recomposição será na fase coordenada. 

2.1.2.  As áreas de autorrestabelecimento e as instalações adotam procedimentos preferenciais e alternativos definidos nas instruções de operação no Submódulo 5.12, dependendo da configuração elétrica e para cobrir eventuais situações que inviabilizaram a adoção do procedimento preferencial. 

2.1.3.  O agente de operação assegura que suas usinas classificadas como aptas para o autorrestabelecimento integral estão com os seus recursos (grupo gerador diesel, unidade geradora auxiliar e/ou sistema de partida com alimentação em corrente contínua) permanentemente disponíveis, de modo a garantir a partida de uma ou mais unidades geradoras para iniciar e concluir o processo de recomposição fluente, exceto durante períodos de intervenções preventivas programadas. 

2.1.4.  O sistema, na recomposição fluente, é estruturado em áreas de autorrestabelecimento constituídas de usinas, linhas de transmissão, equipamentos e montantes de carga prioritárias mínimas a serem atendidas. 

2.1.5.  A estratégia de recomposição na fase fluente considera que as áreas de autorrestabelecimento estão totalmente desenergizadas, exceto no caso de ilhamentos programados conforme Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos. 

2.1.6.  Para cada área de autorrestabelecimento: 

- (a) o ONS define os montantes máximos de potência que podem ser supridos em cada instalação, visando o atendimento às cargas prioritárias, conforme Submódulo 3.10; 

**4 / 6** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Recomposição da Rede de Operação**<br>**5.8**<br>**Operacional**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**5.8**|**Operacional**|**2020.12**||

- (b) o agente de distribuição define a carga prioritária para cada etapa da recomposição fluente, compatível com a geração, transmissão e transformação disponíveis e previamente estabelecida nas instruções de operação do Submódulo 5.12; 

- (c) o ONS define a usina responsável pelo controle de frequência na área de autorrestabelecimento, conforme Submódulo 3.10. 

- (d) há, no mínimo, uma usina de autorrestabelecimento integral para sincronizar uma quantidade mínima de unidades geradoras que energizam instalações, linhas de transmissão, transformadores e equipamentos necessários para alimentação das cargas prioritárias, conforme estabelecido no Submódulo 5.12; e 

2.1.7.  A fase de recomposição fluente não pode ser inviabilizada em função da existência de instalações teleassistidas ou compartilhadas por dois ou mais agentes no processo. 

2.1.7.1.  Os agentes proprietários e outros agentes com equipamentos na mesma propriedade que participam do processo de recomposição fluente devem ter condições técnicas suficientes para a execução das manobras de preparação das instalações e de recomposição dos seus equipamentos. 

2.1.8.  O COSR responsável por uma área de autorrestabelecimento comunica aos demais centros de operação envolvidos a conclusão da recomposição fluente para dar início ao processo de recomposição coordenada. 

## **2.2. Recomposição na fase coordenada** 

2.2.1.  Na fase coordenada, os centros de operação do ONS coordenam a interligação das áreas de autorrestabelecimento e o restabelecimento dos demais equipamentos para a restauração do sistema às condições normais de operação. 

2.2.1.1.  Os centros de operação do ONS verificam os níveis de tensão, frequência e ângulo de fase para conexão entre as áreas de autorrestabelecimento, conforme os critérios do Submódulo 2.5 – Critérios para Operação. 

2.2.1.2.  Os centros de operação do ONS controlam o restante das ações necessárias para o total restabelecimento do sistema, dentre as quais: 

- (a) intervenção, quando há impedimento no procedimento preferencial de recomposição; 

- (b) liberação de carga adicional; 

- (c) fechamento de anel; 

- (d) fechamento de paralelo para sincronização das áreas isoladas ou ilhas programadas; 

- (e) definição da usina que ficará com o controle da frequência quando há paralelo entre duas áreas de autorrestabelecimento; 

- (f) religamento do CAG; e 

- (g) ações de gerenciamento de carga para possibilitar manobras em equipamentos do SIN. 

2.2.2.  O fechamento de paralelo entre as áreas pode ser executado de forma descentralizada, ainda na fase fluente, desde que esteja estabelecido em instruções de operação no Submódulo 5.12. 

**5 / 6** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Recomposição da Rede de Operação**<br>**5.8**<br>**Operacional**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|**Procedimentos de Rede - Módulo 5 - Operação do Sistema**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**5.8**|**Operacional**|**2020.12**||

## **3. REALIZAÇÃO DOS TESTES E SIMULADOS DE RECOMPOSIÇÃO** 

3.1.  Para garantir a eficiência do processo de recomposição, os agentes de operação programam e executam periodicamente testes das usinas de autorrestabelecimento e testes simulados de recomposição da Rede de Operação (denominados _DRILL_ ), sob as condições mais realistas possíveis e envolvendo as instalações e os centros de operação. 

3.2.  Os procedimentos, responsabilidades, periodicidade e emissão dos relatórios dos testes das usinas de autorrestabelecimento e dos testes simulados de recomposição do sistema estão detalhados no Submódulo 5.13 – Rotinas Operacionais. 

3.3.  No caso de regime especial de operação, os centros de operação do ONS consideram, durante a elaboração do Plano Anual de Execução de Testes de Autorrestabelecimento e do Plano para Simulação de Treinamento de Recomposição do Sistema, as usinas e as instalações que integram os corredores de recomposição onde ocorrem os eventos, de forma que seus testes sejam realizados antes do período de regime especial de operação. 

3.4.  O cronograma dos testes das usinas de autorrestabelecimento são estabelecidos pela ANEEL ou pelos centros de operação do ONS e podem não ter aviso prévio ao agente de geração. Dessa forma, as usinas devem ser mantidas em condições de realização do teste a qualquer momento, conforme estabelecido no Submódulo 5.13. 

3.5.  Nos testes de recomposição das usinas de autorrestabelecimento, as usinas que os centros de operação do ONS classificar como “Não Aprovado” estarão sujeitas a suspensão da prestação do serviço de autorrestabelecimento, até que os resultados dos testes voltem a ser classificados como aprovados. 

3.6.  O ONS elabora o Relatório Anual de Testes das Usinas de Autorrestabelecimento, contemplando a análise das centrais geradoras quanto a sua capacidade de autorrestabelecimento integral e o disponibiliza no site do ONS e à ANEEL. 

3.7.  O ONS elabora a relação das usinas de autorrestabelecimento integral e parcial com base nos resultados obtidos nos testes das usinas de autorrestabelecimento e na análise consolidada no Relatório Anual de Testes das Usinas de Autorrestabelecimento. 

## **4. REFERÊNCIAS** 

4.1.  Não há referências neste documento. 

## **5. ANEXOS** 

5.1.  Não há anexos neste documento. 

**6 / 6** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br