Procedimentos de Rede — Validação de dados e modelos de componentes para estudos elétricos
Data de publicação: 2021-01-01



## **Submódulo 3.9** 

# **Validação de dados e modelos de componentes para estudos elétricos** 

## **Responsabilidades** 

|**Revisão**|**Motivo da revisão**|**Data de aprovação**|
|---|---|---|
|**2020.12**|**Resolução Normativa nº 903/2020**|**08/12/2020**|

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Validação de dados e modelos de componentes**<br>**para estudos elétricos**<br>**3.9**<br>**Responsabilidades**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**3.9**|**Responsabilidades**|**2020.12**||
|**ÍNDICE**<br>**1.**<br>**OBJETIVO.........................................................................................................................................3**<br>**2.**<br>**PRODUTOS ......................................................................................................................................3**<br>2.1.<br>Arquivos de dados para estudos elétricos.....................................................................................3<br>2.2.<br>Base de Dados de Modelos e Componentes para Estudos Elétricos.............................................3<br>**3.**<br>**RESPONSABILIDADES.......................................................................................................................3**<br>3.1.<br>Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS..............................................................................3<br>3.2.<br>Agentes de operação.....................................................................................................................3<br>**4.**<br>**PRAZOS............................................................................................................................................4**||||||

**2 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Validação de dados e modelos de componentes**<br>**para estudos elétricos**<br>**3.9**<br>**Responsabilidades**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**3.9**|**Responsabilidades**|**2020.12**||

## **1. OBJETIVO** 

1.1.  Estabelecer as responsabilidades, produtos, prazos e as etapas do processo envolvidos na validação, uniformização de tratamento, organização e atualização de dados e de modelos de componentes utilizados pelo ONS nas ferramentas computacionais, com vistas a subsidiar as atividades de estudos elétricos. 

## **2. PRODUTOS** 

## **2.1. Arquivos de dados para estudos elétricos** 

2.1.1.  Arquivos de dados utilizados nos estudos elétricos de regime permanente, de estabilidade eletromecânica e de transitórios eletromagnéticos que compõem a Base de Dados de Modelos e Componentes para Estudos Elétricos. 

## **2.2. Base de Dados de Modelos e Componentes para Estudos Elétricos** 

2.2.1.  Base de dados atualizada contendo os arquivos de dados para cada modelo computacional utilizado nos estudos elétricos, incluindo a consolidação dos dados e dos modelos de componentes necessários nas simulações. 

## **3. RESPONSABILIDADES** 

## **3.1. Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS** 

- (a) Solicitar aos agentes de operação os dados e modelos de componentes a serem incorporados à Base de Dados de Modelos e Componentes para Estudos Elétricos. 

- (b) Atestar a validade dos dados e modelos de componentes para estudos elétricos, fornecidos pelos agentes de operação. 

- (c) Disponibilizar a Base de Dados de Modelos e Componentes para Estudos Elétricos aos agentes de operação. 

## **3.2. Agentes de operação[1]** 

- (a) Fornecer, ao ONS, dados e modelos de componentes validados para estudos elétricos, no padrão dos modelos computacionais utilizados, tendo como referência as diretrizes estabelecidas pelo ONS para cada um dos modelos computacionais. 

- (b) Participar, quando convocados pelo ONS, das atividades de validação de dados e de modelos de componentes para estudos elétricos. 

1 Os agentes de geração considerados neste submódulo são aqueles detentores, por concessão ou autorização, de usinas classificadas na modalidade de operação como Tipo I, Tipo II-A e Tipo II-B e II-C, conforme critérios e sistemática estabelecida no Módulo 7.2 – Classificação da modalidade de operação de usinas. 

**3 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br 

|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**<br>**Nome**<br>**Submódulo**<br>**Tipo**<br>**Revisão**<br>**Vigência**<br>**Validação de dados e modelos de componentes**<br>**para estudos elétricos**<br>**3.9**<br>**Responsabilidades**<br>**2020.12**<br>**01/01/2021**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|**Procedimentos de Rede - Módulo 3 - Planejamento da Operação**|
|---|---|---|---|---|---|
|||**Submódulo**|**Tipo**|**Revisão**|**Vigência**<br>**01/01/2021**|
|||**3.9**|**Responsabilidades**|**2020.12**||

- (c) Atualizar os modelos de componentes utilizados nos estudos elétricos, a partir dos ajustes realizados em campo durante o comissionamento. 

- (d) Apresentar resultados comparativos de simulação utilizando os modelos computacionais atualizados e os registros obtidos dos ensaios de comissionamento, considerando os ajustes realizados em campo durante o comissionamento, de forma a atestar o desempenho dos modelos. 

## **4. PRAZOS** 

**Quadro 1 – Prazos do processo de validação de dados e de componentes** 

|**Atividade**|**Atividade**|**Responsável**|**Prazo**|**Periodicidade**|**Observação**|
|---|---|---|---|---|---|
|1|Solicitação de envio de<br>dados e modelos aos<br>agentes de operação<br>para participação no<br>processo de validação|ONS|-|Por demanda|Quando necessário|
|2|Envio de dados e<br>modelos de<br>componentes para<br>estudos elétricos,<br>adequados e/ou<br>corrigidos|Agentes de<br>Operação|Até 10 dias<br>úteis após a<br>atividade 1|-|-|
|3|Atestar a validade de<br>dados e de modelos de<br>componentes para<br>estudos elétricos<br>fornecidos pelos<br>Agentes de Operação|ONS|Estabelecido<br>em função do<br>escopo da<br>validação a<br>ser efetuada|-|Caso os dados iniciais não<br>apresentem consistência<br>ou conformidade esta<br>atividade é cancelada e o<br>processo retorna à<br>atividade 1|
|4|Disponibilização dos<br>dados e modelos<br>validados|ONS|Após<br>conclusão da<br>atividade 3|-|-|
|5|Informar ao ONS sobre<br>quaisquer correções ou<br>alterações relativas aos<br>dados disponibilizados|Agentes de<br>operação|5 dias úteis da<br>identificação<br>de correções<br>ou alterações|Por demanda|-|

**4 / 4** 

Endereço na internet: http://www.ons.org.br