Opwerking van radioactief materiaal; Brief staatssecretaris met de Storingsrapportage 2005
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-05 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25422, nr. 46

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

29-03-2006

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2005-2006

25422 nr. 46

22-03-2006

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamRapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse
nucleaire installaties gedurende 2005 (Storingsrapportage 2005)SamenvattingTabel 1: vergelijking van het aantal en de inschaling
van de storingen in de afgelopen jaren bij de nucleaire installatiesInleidingGebeurtenissen in de kernenergiecentrale BorsseleDatum: 27 januari 2005, INES-niveau 0. Ongeplande
activering van beide redundanties in noodstroomnet 2.Datum: 18 mei 2005, INES-niveau 0. In werking stelling
van de alarmplaninstructie vanwege onbevoegd terrein betreden.Datum: 27 juni 2005, INES-niveau 0. Ongeplande activering
van beide redundanties in noodstroomnet 2.Datum: 26 juli 2005, INES-niveau 0. Ongeplande activering
van beide redundanties in noodstroomnet 2.Datum: 11 september 2005, INES-niveau 0. Ongewenste
uitval van een nakoelstrang.Datum: 19 september 2005, INES-niveau 1. Uitval van
een nakoelstrang door breuk van een stuurleiding.Datum: 20 september 2005, INES-niveau 1. Ongewenste
stand van afsluiters in het kerninundatiesysteem.Datum: 20 september 2005, INES-niveau 0. Activering
van een reactorbeveiligingssignaal.Datum: 21 september 2005, INES-niveau 0. Activering
van een reactorbeveiligingssignaal.Datum: 23 november 2005, INES-niveau 0. In werking
stelling van de alarmplaninstructie wegens onbevoegde terreinbetreding.Datum: 17 december 2005, INES-niveau 0. Uitval van
eigenbedrijf 6 kV rail en aanspreken reactorbeveiligingssysteem.Datum: 17 december 2005, INES-niveau 1. Aanspreken
van het reactorbeveiligingssysteem.Datum: 17december 2005, INES-niveau 0. Uitval van eigenbedrijf 6
kV rail en aanspreken reactorbeveiligingssysteem.Gebeurtenissen in de overige nucleaire installatiesHoger Onderwijs Reactor (HOR) te DelftDatum: 27 april 2005, INES-niveau 0. Reactorsnelafschakeling
door stroomstoring.Datum: 14 juni 2005, INES-niveau 0. Afwijking op
binnenplaat van splijtstofelement.Hoge Flux Reactor (HFR) te PettenDatum: 2 juni 2005, INES-niveau 1. Vrijkomen van
activiteit in de reactorhal.Datum: 13 juli 2005, INES-niveau 1, verlaagd naar
0. Zuurgraad afwijking.Datum: 23 augustus 2005, INES-niveau 0. Ongelabeld
stralend voorwerp in primair pompgebouw.NRG te Petten met de HCL (Hot Cell Laboratories), LFR
(Low Flux Reactor), WSF (Waste Storage Facility) en DWT (Decontamination and
Waste Treatment)Datum: 23 juni 2005, INES-niveau 0. Verlies van onderdruk
in hot cell door verstopt aanzuigfilter t.g.v. chemische reactie.Datum: 17 oktober 2005, INES-niveau OOS (out of scale).
Te grote Dewars.Datum: 8 november 2005, INES-niveau 1. Splijtstofcontainer
valt van LFR bordes.Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te PettenKernenergiecentrale Dodewaard (KCD)Urenco Nederland te AlmeloDatum: 27 juli 2005, INES-niveau 0. Stralingsverzwakkende
voorziening verwijderd zonder toestemming.Datum: 24 augustus 2005, INES-niveau 0. Lozing van
koelwater van ventilatiesysteem en centrifuges op hemelwaterriool.
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25422Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 45 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 422Opwerking van radioactief materiaalnr. 46BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 maart 2006Tijdens het Algemeen Overleg van 18 juni 2003 heeft de vaste commissie
voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te kennen gegeven
de jaarlijkse rapportages over de storingsmeldingen in de Nederlandse nucleaire
installaties, zoals die in 1980 waren toegezegd door de toenmalige Minister
van Sociale Zaken, te willen blijven ontvangen.Vorig jaar is op 15 juli 2005 de rapportage van storingsmeldingen
in 2004 verzonden. Op uw verzoek wordt deze rapportage vier maanden eerder
aangeboden dan vorig jaar. Daartoe dienden met de vergunninghouders, die de
rapportage wat hun eigen aandeel betreft op feiten checken, nieuwe procedureafspraken
te worden gemaakt.Eén van die afspraken betreft de definitieve inschaling volgens
de International Nuclear Event Scale (INES) van het Internationaal Atoomenergie
Agentschap. Deze kan formeel pas worden vastgesteld, wanneer de definitieve
storingsmelding van de vergunninghouder beschikbaar is. Dat is voor enkele
storingen nog niet het geval. Daarom is het voor dit (beperkte) aantal storingen
nog niet mogelijk de definitieve inschaling formeel vast te stellen. Mocht
blijken dat alsnog aanpassing van de INES-inschaling nodig is, dan zal dit
in de eerstvolgende storingsrapportage gebeuren.Ik bied u hierbij de «Rapportage van ongewone gebeurtenissen in
de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2005 (Storingsrapportage 2005)»
aan.De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,P. L. B. A. van GeelRapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse
nucleaire installaties gedurende 2005 (Storingsrapportage 2005)SamenvattingEr hebben zich in 2005 in de kernenergiecentrale Borssele en de overige
Nederlandse nucleaire installaties géén ongewone gebeurtenissen
voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakten. Ook
hadden de gebeurtenissen geen nadelige gevolgen voor de omgeving. De bedrijfsvoering
werd door het nemen van passende maatregelen verbeterd.In 2005 zijn dertien (in 2004 acht) gebeurtenissen in de kernenergiecentrale
Borssele schriftelijk aan de Kernfysische Dienst gemeld. Door de overige nucleaire
installaties zijn tien (in 2004 dertien) gebeurtenissen gemeld. In Tabel 1
worden de aantallen storingen en de inschalingen in de afgelopen jaren weergegeven.Tabel 1: vergelijking van het aantal en de inschaling
van de storingen in de afgelopen jaren bij de nucleaire installaties TOTAALINES > 0JaartotaalKCBoverigenTotaalKCBOverigen200523131053220042181330320031861123122002191091012001189932120002312112201999148621119982110112111 In 2005 is gebleken dat in de Storingsrapportage 2003
in plaats van een meldplichtige gebeurtenis een niet-meldplichtige gebeurtenis
is gerapporteerd. Beide gebeurtenissen zijn op INES-niveau 0 ingeschaald.Het totaal aantal storingsmeldingen gerekend over alle installaties is
de laatste acht jaren niet wezenlijk af- of toegenomen. De vijf meldingen
aangeduid met inschaling >0 zijn allemaal meldingen van INES-niveau 1.
Er deden zich in de nucleaire installaties geen incidenten voor van een hoger
INES-niveau dan 1. Het totaal aantal storingen en het aantal ingeschaald op
INES-niveau 1 bij KCB is hoger dan voorgaande jaren. Een analyse hiervan laat
zien dat vijf gevallen een externe oorzaak hebben. Dit betreft storingen in
het elektriciteitsnet (3) en onbevoegde betreding van het terrein (2). In
al deze gevallen heeft het ontwerp van de centrale qua nucleaire veiligheid
en beveiliging goed gefunctioneerd. De overige acht gebeurtenissen vonden
alle plaats tijdens de reguliere splijtstofwisselstop in september 2005 (5)
en een korte reparatiestop in december 2005 (3). Alle acht storingen zijn
qua directe veiligheidsimpact op een vergelijkbaar niveau in te schalen (INES-niveau
0). In drie gevallen is de inschaling1 op INES-niveau
1 in verband met het afwijken van interne procedures of het ontbreken van
een adequate procedure.De laatste melding van een Nederlandse nucleaire installatie op INES-niveau
2 dateert van 1996. In de periode 1996–2005 deden zich vier nucleaire
gebeurtenissen op INES-niveau 2 voor bij Nederlandse schrootverwerkende bedrijven.InleidingOp grond van de aan hen bij de Kernenergiewet verleende vergunningen,
melden de vergunninghouders ongewone voorvallen en gebeurtenissen, die zich
binnen de inrichting voordoen.Het betreft de volgende nucleaire installaties:• de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) van de Elektriciteits-Produktiemaatschappij
Zuid-Nederland EPZ (EPZ) te Borsele;• de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Borsele;• de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het (voormalig) Interfacultair
Reactor Instituut (IRI), thans het Reactor Instituut Delft (RID) te Delft;• de Hoge Flux Reactor (HFR) te Petten, waarvoor de Kew-vergunning
op 18 februari 2005 is overgegaan van het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek (GCO) naar de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG);• de Lage Flux Reactor (LFR), de Hot Cell Laboratories (HCL), Decontamination
and Waste Treatment (DWT) en de Waste Storage Facility (WSF) van NRG te Petten;• het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten;• de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) te Dodewaard,
die inmiddels vrijwel geheel is ontmanteld;• de verrijkingsinstallaties van URENCO Nederland te Almelo.De meldingen vinden plaats op basis van meldcriteria zoals vastgelegd
in de Kernenergiewetvergunningvoorschriften en/of de Technische Specificaties.
De gemelde gebeurtenissen worden door de vergunninghouder en de toezichthouder
op systematische wijze aan een nadere analyse onderworpen, om lering uit te
trekken en zonodig maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Daarnaast
wordt de Kernfysische Dienst geïnformeerd over relevante niet-meldplichtige
gebeurtenissen via maandrapportages, kwartaalrapporten, jaarverslagen, besprekingen
en tijdens inspecties.Om de ernst van gebeurtenissen bij nucleaire installaties wereldwijd in
consistente termen aan de bevolking duidelijk te maken wordt gebruik gemaakt
van de «International Nuclear Event Scale» (INES) van het Internationaal
AtoomEnergie Agentschap (IAEA) en het Nucleair Energie Agentschap (NEA) van
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarin
voor gebeurtenissen die van belang zijn voor de nucleaire veiligheid een inschaling
gehanteerd wordt oplopend van niveau 1 naar niveau 7. Niveau 1, een abnormaliteit,
betreft gebeurtenissen waarbij bijvoorbeeld de bedrijfsvoorwaarden worden
overschreden. Niveau 2, een incident, en niveau 3, een ernstig incident, betreffen
gebeurtenissen waarbij een verdere aantasting van het veiligheidsniveau optreedt,
maar nog geen ongeval plaats vindt.Het enige ongeval tot nu toe van INES-niveau 7 was het ongeval met eenheid
4 van de kernenergiecentrale in Tsjernobyl in de huidige Oekraïne op
26 april 1986.Het grootste gemelde kriticiteitsongeval van recentere datum, ingeschaald
op INES-niveau 4, vond plaats in de Japanse Tokai Mura fabriek voor kernreactorbrandstof,
eind september 1999. Bij dit ongeval kwamen twee mensen om door overbestraling.
Het ongeval in de Amerikaanse Three Mile Island 2 kerncentrale nabij Harrisburg
op 28 maart 1979 is ingeschaald op INES-niveau 5.De hoogste inschaling van een gebeurtenis in Nederland is INES-niveau
2. De hoogst ingeschaalde incidenten in Nederland zijn tot eind 2005 vier
gebeurtenissen in schrootverwerkende bedrijven, waaronder één
in april 2005 waarbij drie onafgeschermde Cs-137 bronnen door een schrootverwerker
in Rotterdam werden ontdekt, en twee gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire
installaties in 1990 en 1996. De IAEA heeft de door Nederland
op INES-niveau 2 gedane melding van april 2005 geherklasseerd op INES-niveau
1. De reden hiervoor is dat naar het oordeel van de IAEA de bronsterkte van
het betreffende schroot onvoldoende is om acuut letsel te kunnen veroorzaken.
Het is de tweede keer dat een INES-niveau 2 melding van Nederland door de
IAEA lager is geklasseerd.De laatste jaren waren internationaal gezien de meeste aandacht trekkende
gebeurtenissen:Het ongeval in de Japanse Mihama-3 kerncentrale op 9 augustus 2004.
Dit was geen nucleair ongeval maar een ongeval in het conventionele deel van
de centrale. Bij dit ongeval trad tijdens onderhoudswerkzaamheden een plotselinge
breuk op in een van de twee hoofdcondensaatleidingen. Hierdoor kwam ca. 900
ton water met een druk van ca. 10 atmosfeer en een temperatuur van ca. 140°C
in het turbinegebouw vrij. Door direct contact met de hete water/stoommassa
kwamen vijf mensen om en werden er zes gewond. Na onderzoek bleek dat ten
gevolge van erosie en corrosie de wanddikte ter plekke van de breuk was afgenomen
van ca. 1 cm tot 0,4 mm. Omdat er geen inspectieprogramma voor het betroffen
leidingdeel van het hoofdcondensaatsysteem was uitgevoerd, werd deze slijtage
niet onderkend en kon een pijp met een diameter van 56 cm tussen twee bochten
nabij een meetflens na 185 700 gebruiksuren falen. Er is geen INES waardering
gegeven aan dit in wezen niet-nucleaire ongeval. Een onderzoek ingesteld bij
de kerncentrale Borssele leverde geen afwijkende wanddiktes op. Daaruit is
gebleken dat het inspectieregime voldoende was. Aan het programma is inmiddels
toegevoegd dat in elke splijtstofwisselstop extra controles worden uitgevoerd.Een ander incident dat in 2004 en ook in 2005 internationaal nogal wat
opzien baarde was de plotselinge breuk ter plaatse van de hals (met een diameter
van 80 cm) van een inspectieluik in één van de twee hoofdleidingen
van het nooden nevenkoelwatersysteem (zeewater) van de Spaanse Vandellos-2
kernenergiecentrale tijdens volvermogensbedrijf. Op 3 juni 2005 werd
dit incident van 25 augustus 2004 een INES niveau 2 waardering toegekend
omdat men na onvoldoende gebleken reparaties op 29 augustus 2004 weer
in bedrijf was gegaan waarna op 10 oktober 2004 wederom lekkage optrad.
Op 18 november 2004 kon de centrale na de nodige reparaties en controles
weer in bedrijf worden genomen. Er zijn disciplinaire maatregelen genomen
nadat in maart 2005 bleek dat er wederom lekkage optrad. De grondoorzaak van
dit incident was het niet adequaat reageren op de aantasting door zout water
van deze leidingen over een langere periode. In Borssele zijn slijtageverschijnselen
van deze leidingen vroegtijdig ontdekt en zijn reparaties, uitbreidingen en
vervangingen doorgevoerd in de periode 1997–2004.In 2004 is wereldwijd één INES-niveau 3 melding ontvangen.
Het betrof een onbedoelde bestraling in april 2004 waarbij twee werkers bij
een sterilisatie-inrichting voor medische apparatuur in Puerto Rico, USA,
binnen enkele seconden een dosis van respectievelijk 44 en 28 mSv (millisievert)
opliepen. Het incident vond plaats tijdens reparatiewerkzaamheden waarbij
beveiligingen onklaar waren gemaakt om bij het defecte bewegingsmechanisme
van één van de twee 74 PBq (petabecquerel =1015 becquerel) cobalt-60
bronnen te kunnen komen. De grondoorzaak van dit ernstige incident was het
niet naleven van de eigen veiligheidsprocedures over een langere periode en
het niet beschikbaar hebben van noodprocedures. Er waren in 2004 wereldwijd
15 INES-niveau 2 meldingen.In 2005 is eveneens wereldwijd één INES-niveau 3 melding
ontvangen. Dit ernstige incident kwam op 20 april 2005 in de Thorp Reprocessing
Plant van British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL) van de British Nuclear Group in
het Engelse Sellafield aan het licht. Er werd vastgesteld dat
tengevolge van het falen van een voedingspijp 83 m3 salpeterzuur,
met daarin opgelost 21 ton bestraald uranium, plutonium en splijtingsproducten,
was weggelekt uit de procesinstallatie en in de omhullende roestvrijstalen
cel terecht was gekomen. Voor zover bekend is gemaakt is er geen milieuschade.
Bij een nader onderzoek bleek de massabalans van de procesinstallatie al langere
tijd niet meer te kloppen. Alhoewel dit al maanden bekend was en de lekkage
zeer waarschijnlijk in januari 2005 sterk was verergerd duurde het tot april
2005 voordat er met camera’s inspecties werden uitgevoerd in de betreffende
cel die 60 meter lang is en 20 meter hoog. Eind juli 2005 was de weggelekte
vloeistof weer teruggevoerd in de procesinstallatie. Het Nuclear Installations
Inspectorate heeft twee aanwijzingen gegeven aan BNFL betreffende lekdetectievoorzieningen
en het adequaat reageren op alarmen om herhalingen te voorkomen. Deze gebeurtenis
is ingeschaald op INES-niveau 3 op basis van de definitie: «gebeurtenissen
waarbij enige duizenden TBq (terabecquerel =1012 becquerel) vrijkomen in een
secundair containment van waaruit het materiaal kan worden teruggevoerd naar
een geschikte bergplaats.» In 2005 zijn wereldwijd 16 INES-niveau 2
gebeurtenissen opgetreden.De meldcriteria in de Kernenergiewetvergunning of Technische Specificaties
zijn stringenter, dan die van INES. De gebeurtenissen, die de vergunninghouder
dient te melden en aan een nadere veiligheidsanalyse te onderwerpen, maar
die van geen belang zijn voor de nucleaire veiligheid en dus beneden deze
nucleaire schaal vallen, worden als INES-niveau 0 ingeschaald.In 2005 zijn 23 (vorig jaar 21) gebeurtenissen gemeld, waarvan vijf op
INES-niveau 1 (vorig jaar drie) en achttien op INES-niveau 0 zijn ingeschaald.
De gebeurtenissen op INES-niveau 1 worden in deze rapportage in meer detail
gepresenteerd, terwijl van de overige gemelde gebeurtenissen alleen een korte
omschrijving wordt gegeven tenzij voor een vollediger begrip van de aard van
het betreffende voorval meer details noodzakelijk zijn.Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale BorsseleDe exploitatie van de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) over het jaar
2005 werd gekenmerkt door een hoog veiligheidsniveau. De beschikbaarheid van
de centrale bedroeg ten gevolge van de dit jaar uitgevoerde relatief korte
onderhoudsperiode 96%. De beschikbaarheid bedroeg vorig jaar 91%.Het aandeel van KCB in de binnenlandse elektriciteitsproductie bedroeg
3,77 (vorig jaar 3,60) TWh netto, wat overeenkomt met bijna 4% van
de nationale opwekking.Datum: 27 januari 2005, INES-niveau 0. Ongeplande
activering van beide redundanties in noodstroomnet 2.Door een aardfout in het externe 150 kV net in de regio Brabant valt de
150 kV/10 kV transformator in het hoofdstation Borssele uit en valt de externe
elektrische voeding op het noodstroomnet 2 uit. Hierdoor starten beide noodstroomdiesels
en nemen deze conform het ontwerp van de centrale de voeding op het noodstroomnet
2 over. Na 2 uur is de 10 kV voeding weer beschikbaar. Dit voorval heeft geen
invloed op de productie van elektriciteit.Datum: 18 mei 2005, INES-niveau 0. In werking stelling
van de alarmplaninstructie vanwege onbevoegd terrein betreden.Door de beveiliging wordt geconstateerd dat onbevoegden op het KCB-terrein
komen. De alarmplaninstructie wordt in werking gesteld. Omdat de bevoegde
autoriteiten vaststellen dat een vreedzame actie gaande is, wordt de beveiliging
van de centrale geïnstrueerd geen geweld te gebruiken, zodat een groep
vrijwel ongehinderd over de hekken kan klimmen. Enkelen beklimmen het reactorgebouw.
Niemand komt in de gebouwen.Datum: 27 juni 2005, INES-niveau 0. Ongeplande activering
van beide redundanties in noodstroomnet 2.Doordat een vrachtwagen (van een externe firma buiten het terrein van
de centrale) met omhoogstaande laadbak de 150 kV lijn Goes-Woensdrecht raakt
valt de 150 kV/10 kV transformator in hoofdstation Borssele uit. Als gevolg
hiervan valt de externe elektrische voeding op het noodstroomnet 2 uit. Hierdoor
starten conform ontwerp beide noodstroomdiesels en nemen deze de voeding over.Datum: 26 juli 2005, INES-niveau 0. Ongeplande activering
van beide redundanties in noodstroomnet 2.Door een bedieningsfout van een medewerker van de netbeheerder in het
externe station Borssele ontstaat een spanningsdip in de externe 10 kV voeding
en valt de externe elektrische voeding op het noodstroomnet 2 uit. Hierdoor
starten conform het ontwerp van de centrale beide noodstroomdiesels en nemen
deze de voeding over.Datum: 11 september 2005, INES-niveau 0. Ongewenste
uitval van een nakoelstrang.Tijdens de uitbedrijfnameprocedure voor de jaarlijkse splijtstofwisselstop
wordt overgeschakeld naar de bedrijfstoestand «koud». Hierbij
wordt een leesfout gemaakt waardoor een automatisch beveiligingssignaal niet
wordt overbrugd. Hierdoor wordt onbedoeld een van de twee nakoelstrangen uitgeschakeld.
De andere nakoelstrang blijft hierbij normaal in bedrijf. Na een half uur
is de uitgevallen nakoelstrang weer in bedrijf genomen.Datum: 19 september 2005, INES-niveau 1. Uitval van
een nakoelstrang door breuk van een stuurleiding.Tijdens de inbedrijfname van de centrale na de jaarlijkse splijtstofwisselstop
wordt besloten het opwarmen te onderbreken in verband met een kleine reparatie.
Hierbij wordt een hoofdkoelmiddelpomp gestopt en worden de beide nakoelstrangen
weer in bedrijf genomen. Hierbij wordt verzuimd de persafsluiter van een nakoelpomp
voor het starten van de pomp te sluiten. In combinatie met andere factoren
ontstaan hierdoor trillingen in het leidingwerk waarop niet tijdig wordt gereageerd.
Na enige tijd breekt een (kleine) stuurleiding af waardoor de betreffende
nakoelstrang uitvalt en er circa 3 m3 reactorwater in de zogenaamde
ringruimte vrijkomt. Deze ruimte is ontworpen om lekkages op te vangen. De
stuurleiding is gelast en spanningsvrijgemaakt. De andere nakoelstrang blijft
hierbij steeds zonder problemen in bedrijf. Inschaling op INES-niveau 1 wegens
het ontbreken van toepasselijke bedrijfsprocedures.Datum: 20 september 2005, INES-niveau 1. Ongewenste
stand van afsluiters in het kerninundatiesysteem.Tijdens de inbedrijfname van de centrale wordt tijdens een inspectie vastgesteld
dat de blokkeringen van twee terugslagkleppen in de persleiding van het hoge
druk kerninundatiesysteem niet in de juiste stand staan, waardoor het systeem
niet bedrijfsgereed was. Na analyse blijkt dat de onafhankelijke
plaatselijke controle van de blokkering zoals voorgeschreven in de «Veiligheidstechnische
Handelingen», niet op het juiste moment in de inbedrijfname procedure
wordt uitgevoerd. Inschaling op INES-niveau 1 wegens het afwijken van de eigen
inbedrijfstellingsprocedures dan wel het ontbreken van toepasselijke bedrijfsprocedures.Datum: 20 september 2005, INES-niveau 0. Activering
van een reactorbeveiligingssignaal.Tijdens de inbedrijfname van de centrale is de stoomproductie vanuit de
stoomgeneratoren nog nagenoeg nul, waarbij een niveauregelklep de voeding
naar een stoomgenerator niet helemaal kan stoppen door een geringe interne
doorlaat. Doordat de (hulp)voedingwaterpomp van de betreffende stoomgenerator
niet tijdig wordt afgeschakeld stijgt het niveau in deze stoomgenerator tot
een te hoog niveau, waardoor een aantal reactorbeveiligingssignalen wordt
geactiveerd.Datum: 21 september 2005, INES-niveau 0. Activering
van een reactorbeveiligingssignaal.Tijdens de inbedrijfname van de centrale is de stoomproductie vanuit de
stoomgeneratoren nog nagenoeg nul, waarbij een niveauregelklep de voeding
naar een stoomgenerator niet helemaal kan stoppen door een geringe interne
doorlaat. De twee (hulp)voedingwaterpompen zijn in bedrijf als gevolg van
een noodstroombeproeving en worden niet tijdig afgeschakeld. Hierdoor stijgt
het niveau in een van de stoomgeneratoren tot een te hoog niveau, waardoor
een aantal reactorbeveiligingssignalen wordt geactiveerd. Omdat de grondoorzaak
hier niet dezelfde is als op 20 september 2005 vindt geen inschaling
op INES-niveau 1 plaats wegens herhaling van een gebeurtenis.Datum: 23 november 2005, INES-niveau 0. In werking
stelling van de alarmplaninstructie wegens onbevoegde terreinbetreding.Door de beveiliging wordt geconstateerd dat onbevoegden op het KCB terrein
komen. De alarmplaninstructie wordt in werking gesteld. Enkelen beklimmen
het reactorgebouw. Niemand komt in de gebouwen. Degenen die zich onbevoegd
op het terrein bevinden, worden door de bewakingsdienst aangehouden en aan
de politie overgedragen.Datum: 17 december 2005, INES-niveau 0. Uitval van
eigenbedrijf 6 kV rail en aanspreken reactorbeveiligingssysteem.Op 17 december wordt de installatie gepland uit bedrijf genomen voor
reparatie van een pakkingafdichting bij twee turbineregelkleppen. Tijdens
de inbedrijfname wordt de elektrische voeding omgeschakeld van de starttransformatoren
naar de eigenbedrijfstransformator. Hierbij faalt de automatische omschakeling
waardoor een hoofdrail en de bijbehorende noodstroomrail spanningsloos worden.
Overeenkomstig het ontwerp wordt een noodstroomdiesel toegeschakeld.Door de uitval van de in bedrijf zijnde hoofdvoedingwaterpomp, die vanuit
de uitgevallen hoofdrail wordt gevoed, ontstaat een beveiligingssignaal en
worden overeenkomstig het ontwerp de reactor en de turbine afgeschakeld.Datum: 17 december 2005, INES-niveau 1. Aanspreken
van het reactorbeveiligingssysteem.Tijdens de inbedrijfname wordt de reactor kritisch gemaakt. Hierbij wordt
in het impuls-, midden- en vermogensbereik de neutronendichtheid en de gradiënt
van de fluxdichtheidsverandering bewaakt. Hierbij wordt in het middenbereik
de grenswaarde voor de maximaal toegestane relatieve fluxveranderingssnelheid
overschreden en wordt overeenkomstig het ontwerp de reactor automatisch
afgeschakeld. De directe oorzaak is het, in afwijking van de van toepassing
zijnde procedure, gelijktijdig trekken van alle regelstaven. Inschaling op
INES-niveau 1 wegens het afwijken van de eigen inbedrijfstellingsprocedures.Datum: 17december 2005, INES-niveau 0. Uitval van eigenbedrijf 6
kV rail en aanspreken reactorbeveiligingssysteem.Tijdens de inbedrijfname wordt de elektrische voeding omgeschakeld van
de starttransformatoren naar de eigenbedrijfstransformator. Hierbij faalt
de automatische omschakeling opnieuw waardoor een hoofdrail en de bijbehorende
noodstroomrail spanningsloos worden. Overeenkomstig het ontwerp wordt een
noodstroomdiesel toegeschakeld. Na de uitval van de in bedrijf zijnde hoofdvoedingwaterpomp
wordt in dit geval de grenswaarde van het beveiligingssignaal niet bereikt
en wordt een andere hoofdvoedingwaterpomp bijgenomen. Bij de verdere handmatige
stabilisatie van de installatie spreekt een ander beveiligingssignaal aan
waardoor deze hoofdvoedingwaterpomp uitvalt. Hierdoor daalt het waterniveau
in de betreffende stoomgenerator en spreekt een laag niveau beveiligingssignaal
aan, waardoor overeenkomstig het ontwerp de reactor en de turbine worden afgeschakeld.
Van inschaling op INES-niveau 1 wegens herhaling is hier afgezien wegens het
andere storingsverloop.Gebeurtenissen in de overige nucleaire installatiesCentrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA)
te BorseleEr zijn in 2005 geen storingsmeldingen.Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te DelftDatum: 27 april 2005, INES-niveau 0. Reactorsnelafschakeling
door stroomstoring.Een grote storing in de elektriciteitsvoorziening van Eneco op het terrein
van de TU-Delft leidt op 27 april 2005 tot een automatische reactorsnelafschakeling
met containmentisolatie. Bij het weer beschikbaar komen van elektriciteit
wordt de containmentisolatie opgeheven. De reactor is na 16 uur weer in bedrijf
genomen.Datum: 14 juni 2005, INES-niveau 0. Afwijking op
binnenplaat van splijtstofelement.Na het in bedrijf nemen van de reactor wordt een acht maal hogere stofactiviteit
gemeten in de reactorhal. De veiligheid is hierbij niet in het geding en er
vindt geen overschrijding plaats van veiligheidsgrenzen. Bij een visuele inspectie
van alle elementen op 20 juni 2005 blijkt op een binnensplijtstofplaat
van element E-05 vrij diep in het koelkanaal een «pok» met het
blote oog en kijker waarneembaar te zijn. Hierop is besloten element E-05
te vervangen. De stofactiviteit in de reactorhal kwam hierna weer op de oude
waarde terug. Element E-05 is het vierde element van de eerste serie van tien
elementen met laag verrijkte splijtstof (LEU) dat een afwijking vertoont.
Inmiddels zijn elementen uit in totaal vier series in gebruik genomen. De
afwijking heeft zich tot op heden alleen voorgedaan in de eerste serie.Hoge Flux Reactor (HFR) te PettenDatum: 2 juni 2005, INES-niveau 1. Vrijkomen van
activiteit in de reactorhal.Ten gevolge van een manipulatiefout tijdens werkzaamheden aan een experiment
(HFR-EU1bis) vindt een ongewenste drukaflaat plaats. Hierdoor komt stofactiviteit
in de reactorhal vrij. Op dat moment vindt een rondleiding van
bezoekers plaats in de hal. Bij het verlaten van de reactorhal blijken meerdere
bezoekers en rondleiders besmet te zijn. D.m.v. TLTs (totale lichaamstellingen)
wordt vastgesteld dat tien personen besmet zijn geraakt. Vier van hen, waaronder
een bezoeker hebben een effectieve volgdosis van 0,11 tot 0,13 mSv opgelopen.
De toegang tot de reactorhal is direct beperkt. De gehele reactorhal wordt
in de dagen daarna grondig op besmettingen gecontroleerd en schoongemaakt.
De opgelopen doses zijn zo gering dat er geen effecten op de gezondheid zijn
en/of zijn te verwachten. Op 7 oktober 2005 worden, na analyse van de
grondoorzaak van dit incident, nadere maatregelen genomen. Tijdens werkzaamheden
waarbij er een kans is op vrijzetting van radioactieve deeltjes mogen zich
vanaf die datum geen bezoekers meer in de reactorhal bevinden.Deze melding is op INES-niveau 1 ingeschaald op grond van het niet meer
aanwezig zijn van meerdere veiligheidslagen ten tijde van de blootstelling.
Er is afgeweken van de bedrijfsvoorschriften.Het afwijken van procedures zonder verantwoording is eveneens een reden
voor inschaling op INES-niveau 1.Datum: 13 juli 2005, INES-niveau 1, verlaagd naar
0. Zuurgraad afwijking.De zuurgraad (pH) van zowel primair systeem als reactorbassin blijkt tussen
de 5 en 5,4 te liggen.In de VTS (Veiligheids Technische Specificaties) staat echter dat de pH
tussen 6 en 7 moet liggen.Geringe afwijkingen tussen pH 5 en 8 zijn gedurende 8 uur toegestaan.
De pH is echter al weken onder de waarde 6. Als actie worden de ionenwisselaarbedden
gewisseld en geregenereerd. Na verloop van tijd komt de pH op een waarde tussen
5,5 en 6. NRG verzoekt de VTS te mogen aanpassen om tussen pH 5,5 en 7,5 te
mogen opereren met een korte uitloop tussen pH 5 en 8. Analyse door de KFD
toont aan dat aantasting van de aluminium constructie- en splijtstofonderdelen
niet te verwachten is tussen pH 5,5 en 7,5. In 2006 zal de VTS worden aangepast;
thans is er ontheffing om tussen pH 5,5 en 7,5 te opereren. De melding is
INES-niveau 1 wegens het langdurig overschrijden van de VTS. Achteraf blijkt
dat de VTS enigszins kan worden bijgesteld zonder verhoogd veiligheidsrisico.
Het INES-niveau kan worden verlaagd naar 0. Datum: 23 augustus 2005, INES-niveau 0. Ongelabeld
stralend voorwerp in primair pompgebouw.Bij een steekproefsgewijze inspectie van de cellengang van het primair
pompgebouw binnen het gecontroleerde gebied is een verhoogd stralingsniveau
vastgesteld. De reactor is niet in bedrijf vanwege onderhoudswerkzaamheden
en het verwisselen van splijtstof. Het verhoogde stralingsniveau blijkt afkomstig
te zijn van een uit gebruik genomen filterelement van de waterzuiveringsinstallatie
dat gedurende drie dagen ongelabeld in een emmer in de gang staat. Het dosistempo
aan het oppervlak van het filter is 100 mSv/h en op 1 meter afstand 0,4 mSv/h.
Het is mogelijk dat zonder nadere maatregelen 1 mSv wordt ontvangen zodat
een melding volgens het eigen incident reporting system van de HFR verplicht
is. Het filter is veilig gesteld. De opgelopen dosis van enkele medewerkers
is bepaald en bleek gering te zijn. Er is wel proces-verbaal opgemaakt.NRG te Petten met de HCL (Hot Cell Laboratories), LFR
(Low Flux Reactor), WSF (Waste Storage Facility) en DWT (Decontamination and
Waste Treatment)Datum: 23 juni 2005, INES-niveau 0. Verlies van onderdruk
in hot cell door verstopt aanzuigfilter t.g.v. chemische reactie.Het incident vindt plaats in cel 14 van de molybdeen productie faciliteit
(MPF) van HCL. Door een chemische reactie tussen nitreuze dampen en ammoniak
ontstaat een ammoniumnitraat mist die het aanzuigfilter van de hot cell blokkeert.
Hierdoor kan de gespecificeerde onderdruk niet langer gehandhaafd worden in
de hot cell. De oorzaak is een lekkage van salpeterzuur die m.b.v. tissues
wordt opgevangen. Bij gebruik van ammoniak om het eindproduct op specificatie
te brengen treedt de onvoorziene interactie op. Het celfilter is vervangen
en een instructie is uitgevaardigd om gebruikte tissues luchtdicht op te bergen
in cel 4 en 14.Datum: 17 oktober 2005, INES-niveau OOS (out of scale).
Te grote Dewars.Bij NRG worden Dewar-vaten gebruikt om vloeibare stikstof en andere tot
vloeistof verdichte gassen te bewaren en te transporteren. Conform de Kernenergiewetvergunning
van NRG mogen deze Dewar-vaten een inhoud hebben van maximaal 70 liter. Er
zijn echter 120 liter vaten in omloop. Er zal verruiming van de vergunning
worden aangevraagd aangezien er geen bijzonder gevaar is te verwachten van
het gebruik van de thans in omloop zijnde vaten. Volgens INES valt dit buiten
de schaal omdat het in feite om een niet-nucleaire gebeurtenis gaat.Datum: 8 november 2005, INES-niveau 1. Splijtstofcontainer
valt van LFR bordes.Doordat een medewerker steun zoekt bij een 2,8 ton wegende lege splijtstofcontainer,
die op het bordes van de LFR staat, kantelt deze en valt naar beneden waarbij
zowel de medewerker als de roterende afscherming van de reactor geraakt worden.
De schade blijkt mee te vallen. De medewerker is aan zijn knie geraakt en
poliklinisch behandeld. Er is geen blijvend letsel. Deze melding is ingeschaald
op INES-niveau 1 omdat een vermijdbaar risico voor de nucleaire veiligheid
is gelopen dat ernstige gevolgen kan hebben. De zware splijtstofcontainer
kan vrij eenvoudig geborgd worden zodat deze niet zomaar naar beneden valt
als een medewerker er op steunt en de val had slechter kunnen aflopen voor
zowel de reactor als de medewerker. De container bevatte geen opgebrande splijtstof.
Er wordt inmiddels een ondersteuning gemaakt waarop de container stabiel op
het bordes geplaatst kan worden.Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te PettenEr zijn in 2005 geen storingsmeldingen.Kernenergiecentrale Dodewaard (KCD)De kernenergiecentrale Dodewaard is op 26 maart 1997 definitief uit
bedrijf genomen. Alle splijtstof is inmiddels uit de reactor verwijderd en
afgevoerd. De centrale is omgebouwd naar de Veilige Insluiting. Per 1 juli
2005 is de wachtperiode van 40 jaren ingegaan. Er zijn in 2005 geen storingsmeldingen.Urenco Nederland te AlmeloDatum: 27 juli 2005, INES-niveau 0. Stralingsverzwakkende
voorziening verwijderd zonder toestemming.Bij werkzaamheden in het CSB (Central Services Building) in verband met
de bouw van het CRDB (Container Receipt and Dispatch Building) is een muurtje
afgebroken, waardoor het gecontroleerde gebied ter plekke ten onrechte is
opgeheven. Het gecontroleerde gebied is opnieuw ingesteld.Datum: 24 augustus 2005, INES-niveau 0. Lozing van
koelwater van ventilatiesysteem en centrifuges op hemelwaterriool.Bij het uit bedrijf nemen van SP3 (Separation Plant 3 is in 2005 definitief
uit bedrijf genomen en wordt thans ontmanteld en afgebroken) is koelwater
afkomstig van het ventilatiesysteem en de centrifuges (het z.g. cascadekoelwatersysteem)
bemonsterd en vrijgegeven voor lozing in het vuilwaterriool. Vervolgens is
een deel van dit koelwater (circa 50 m3) door een medewerker via
een trottoirkolk geloosd. De trottoirkolken zijn echter op het hemelwaterriool
aangesloten. De medewerker is hierop aangesproken. Het geloosde koelwater
was niet besmet.XNoot1De inschaling is gebeurd op voorlopige storingsmeldingen. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25422-46.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl