Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Komunidad ng Island County Pisikal na Address: 1 NE 6th Street, Coupeville, WA 98239 121 N East Camano Drive, Camano Island, WA 98282 Address sa Mail: 1 NE 7th Street, Coupeville, WA 98239 Telepono: Whidbey 360-679-7339 | Camano 360-387-3443 | Fax 360-679-7306 Aplikasyon sa Permiso ng Gusali - Tirahan ng Isang Pamilya at Kubo para sa Panauhin Susuriin ang lahat ng aplikasyon at sumusuportang dokumento para makita kung kompleto ito bago ito tanggapin. Maglaan ng hindi bababa sa 60 minuto kapag personal na nagsusumite ng mga aplikasyon. Kinakailangan para sa pagsumite: Kompletuhin ang aplikasyon, nilagdaan at nakompleto sa tinta. • 1 kompletong hanay ng mga plano ng gusali. • 1 kompletong hanay ng mga kalkulasyon ng mga inhinyero (kung naaangkop). • Pangkalahatang Plano ng Lote - mas mabuti kung 11 x 17, na iginuhit sa karaniwang scale ng inhinyero na hindi lalampas sa 1" - 60'. Ipahiwatig ang mga linya ng tubig, linya ng septiko, reserba ng septiko at paagusan ng tubig, anumang gusali na kasalukuyang nasa parsela at iminungkahing (mga) gusali. Nakompleto ang Worksheet ng Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington. • Inaprubahan ang pagiging available ng tubig ng Departamento ng Kalusugan ng Island County. • Aprubadong Permiso sa Septiko/Tulad ng Itinayo o Naaangkop na Distrito ng Sewer. • Inaprubahang Permiso sa Access ng Pampublikong Gawain (Public Works) ng Island County (kung may access sa labas ng kalsada ng county - hindi kailangan para sa pribadong kalsada). I-verify sa Departamento ng Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Komunidad (Planning and Community Development Department) na ang parsela ay may ibinigay na address mula sa Island County. Magbigay ng anumang naaangkop na mga dokumento sa paggamit ng lupa: Mga Ulat sa Geotechnical, Ulat sa Mga Lupang May Tubig, mga Baybayin, pagkakaiba, RUD, Paglilinis at Pag-grade, ICN mula sa DNR, atbp. Mga oras ng personal na pagsusumite ng aplikasyon: Coupeville Lunes- Biyernes: 8:00 a.m. hanggang 2:00 p.m. Camano Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. hanggang 2:00 p.m. Ang permiso ay isang opisyal na dokumento na nagbibigay ng pahintulot sa isang may-ari ng lupa na magtatag ng paggamit sa o mapaunlad ang kanyang ari-arian. Ang mga permiso ay nagbibigay ng pangangasiwa ng lokal na pamahalaan sa paggamit at pagpapaunlad ng lupa para mapangalagaan ang kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng lahat ng mamamayan nito. Pinoproseso ng mga propesyonal ng County ang mga aplikasyon ng permiso para matiyak na naaayon ang mga panukala sa mga lokal, pang-estado, at pambansang regulasyon. Island County 2023
PANGUNAHING APLIKASYON SA PAGPAPATAYO May-ari/Aplikante Telepono ADDRESS Email Lungsod, Estado, Zip CONTACT/AHENTE Telepono Address Email Lungsod, Estado, Zip KONTRATISTA Numero ng Lisensya Pag-expire Address Telepono Lungsod, Estado, Zip Email PANGALAN NG CONSTRUCTION LENDER O BOND Telepono Email Address Lungsod, Estado, Zip IMPORMASYON NG ARI-ARIAN ADDRESS NG PROYEKTO Subdibisyon/Paradahan ng Mobile na Bahay Numero ng Parsela Dibisyon Nagsimula na ba ang trabaho? Magkakadikit na Parsela na pag-aari mo Bloke Lote Lungsod Numero ng Espasyo Key # Seksyon Kabayanan Isa ba itong May-ari ng Tagabuo ng Gusali (Owner Builder Building)? Kasama ba sa espesyal na programa sa buwis ang ari-arian? Lawak ng Lote Sona Saklaw Napapailalim ba sa Moratorium ang ari-ariang ito? Oo Hindi Uri IMPORMASYON NG PROYEKTO RESIDENSYAL IBA PA KODIGO NG GUSALI KODIGO SA SUNOG Tirahan ng Isa at Dalawang Pamilya at mga nakadikit na accessory ng istraktura Pagtutubero/Mekanikal Hindi Residensyal at Maramihang Pamilya na Residensyal Pansamantalang Permiso sa Operasyon* Ginawang Bahay Nakahiwalay na Accessory na istraktura <3000 kuwadradong talampakan Pagpapaunlad para Tugunan ang Baha Historical Reserve ng Ebey's Landing Pagpapahusay ng Tenant o Pagbabago sa paggamit Karatula Mga Pansamantalang Tent at canopy* Sistema ng pagbibigay ng fuel sa Sasakyang De-makina Baybayin, bulkhead at mga pantalan Demolisyon Sprinkler o Alarma sa Sunog Ang pansamantala ay 180 araw o mas mababa. Tinitiyak ng aplikante na totoo at kompleto ang lahat ng impormasyon sa aplikasyong ito. Maaaring suspindihin o bawiin ang mga permiso sa tuwing ang permiso ay ibinigay nang mali o sa maling batayan, hindi tumpak o hindi kompletong impormasyon, o paglabag sa anumang ordinansa o regulasyon o anumang probisyon ng kodigo. Nabasa at nauunawaan ko ang mga tagubilin sa pabalat. /s/ Lagda ng aplikante Petsa
APLIKASYON SA PERMISO NG TIRAHAN NG ISA AT DALAWANG PAMILYA AT NAKAKABIT NA ACCESSORY NG ISTRAKTURA Numero ng Permiso I-tsek ang lahat ng naaangkop _______ Tirahan ng Isang Pamilya _______ Tirahan ng Dalawang Pamilya _______ Paupahan _______ Inokupahan ng May-ari _______ Bahay ng Panauhin _______ Modular _______ Espesipikasyon Bahay _______ Mga Quarter ng Accessory Inilipat ang Bahay mula sa: ____________________________ Pagbabago sa Umiiral na Bahay _______ Pagdaragdag _______ Pag-aayos sa Loob _______ Pagkukumpuni _______ Iba pa Patas na Halaga sa Merkado ng pag-aayos o pagkumpuni $ ____________ Magbigay ng maikling paglalarawan ng iminungkahing gawain Mga Nakakabit na Accessory na Istraktura _______ Garahe _______ Carport _______ Mga deck _______ Iba pa (ilarawan) _______________ Mga Sukat Basement ____________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Natapos Kalahating Tapos/May Insulasyon Hindi Natapos Pangunahing Palapag _________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Ika-2 Palapag ________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Ika-3 Palapag ________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Bilang ng mga Silid-tulugan _____ Paraan ng pagtatapon ng dumi sa alkantarilya Septiko Imburnal Garahe ______________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Carport ______________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Deck ________________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Taas sa ibabaw ng Grade _______________ May Bubong? Oo Hindi Deck ________________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Taas sa ibabaw ng Grade _______________ May Bubong? Oo Hindi Deck ________________________ X ___________________ = __________________ kuwadradong talampakan Taas sa ibabaw ng Grade _______________ May Bubong? Oo Hindi Maximum na taas ng gusali ______________ (Sinusukat mula sa average na natural na grade hanggang sa mataas na punto ng gusali hindi kasama ang mga antenna, chimney o katulad na mga tampok ng arkitektura) Kabuuang Pinainit na Lugar sa sahig ____________ kuwadradong talampakan Porsyento ng glazing ___________ Uri ng pampainit? Resistensya sa kuryente ______________ Iba pa ______________ Magbigay ng kopya ng form ng Pagiging Available ng Tubig na inaprubahan ng Departamento ng Kalusugan (Health Department) ng Island County. Petsa ng Pag-apruba ______________ Magbigay ng kopya ng permiso ng septiko o tulad ng itinayo na inaprubahan ng Departamento ng Kalusugan ng Island County. Numero ng permiso ng septiko ______________ Magbigay ng kopya ng permiso ng access na inaprubahan ng Departamento ng Pampublikong Gawain (Public Works Department) ng Island County. Numero ng Permiso ng Access ______________ Island County 2023
Salaysay ng Panukala 1. Ano ang kasalukuyang gamit ng site (halimbawa ''bakante", "tirahan ng isang pamilya" at "pastulan", atbp.)? 2. Ano ang layunin ng mga aktibidad sa paglilinis at pag-grade (hal. ''paglilinis para sa pagtatayo ng bahay", "para umani ng kahoy", "para gumawa ng bagong daanan ng sasakyan")? 3. Ang lahat ng site ay may paagusan ng tubig-ulan mula sa mga bagay tulad ng mga kanal, daanan, kalsada, malinis na lugar, o bagong ibabaw na hindi tinatagusan ng tubig. Ilarawan kung paano ito pamamahalaan. Mangyaring maging tiyak (halimbawa, "agusan ng tubig-ulan mula sa mga kanal at paradahan na pumapasok sa isang drywell na matatagpuan malapit sa Timog Silangan (SE) na sulok ng bahay" o "agusan ng tubig-ulan mula sa daanan ng sasakyan para maipon sa isang lalagyan (catch basin) at idinaan sa isang masikip na linya sa ibabaw ng bluff at sa beach"). Mangyaring TANDAAN: Ang sagot na "Walang agusan ng tubig-ulan" ay hindi katanggap-tanggap. Maglakip ng karagdagang mga pahina o plano kung kinakailangan. 4. Ano ang kabuuang tinatayang dami ng nahukay at natabunang materyal? (TANDAAN: Kasama sa kabuuang dami ang lahat ng materyal na inilipat sa site at anumang materyal na nailagay sa o inalis mula sa site.) _________________ kubikong yarda 5. Kung ang mga materyales ay inalis mula sa site, ibigay ang halaga kung kubikong yarda, address, (mga) bilang ng parsela, at lokasyon ng mga itinapong materyales. 6. Ano ang maximum na taas ng tatabasin o tatabunan na iminungkahi para sa site na ito? ____________________ talampakan Island County
PERMISO SA MEKANIKAL AT PAGTUTUBERO NG ISLAND COUNTY Coupeville - (360) 679-7339 Address sa Mail: 1 NE 7th St., Coupeville, WA 98239 (360) 387-3443 - Camano Annex 121 N. East Camano Dr, Camano Island, WA 98282 Numero ng Resibo: Petsa ng Pagbibigay: Numero ng Permiso: May-ari Telepono __________________ Address sa Mail Email Lungsod Estado __________________ Zip ________________ ADDRESS NG PROYEKTO Lungsod ___________________ # ng Heograpikong ID/Parsela ______________ # ng ID/Key ng Ari-arian ____________ Nasa Nababahang Lugar ba ito? ______ Nasa National Historical Reserve ng Ebey's Landing ba ito? ___________________ 1. Uri ng Istraktura: 2. Dati na bang pinapainit ang gusaling ito? ______ Kuryente Propane Natural na Gas Iba pa (ilarawan): 3. Uri ng Pagpapainit (I-tsek ang lahat ng naaangkop): 4. Gumuhit ng floor plan sa likurang bahagi ng form na ito o isang hiwalay na sheet na may label ang mga kuwarto na nagsasaad Bago o Pagpapalit ng lokasyon ng mga iminungkahing ikakabit. 5. May iminungkahing (Mga) Tangke ng Propane? Oo Wala Kung oo, ilan? ________bilang ng mga Galon _________ ASME na Tangke DOT na Tangke Ibabaw ng Lupa Ilalim ng Lupa AT, gumuhit ng plano ng lote ng parsela na nagsasaad ng lokasyon ng (mga) tangke kasama ang mga setback mula sa mga linya ng ari-arian at istraktura. 6. Para ba ito sa ginawang bahay? Kung oo, kinakailangan ang pag-apruba ng isang permiso sa pagbabago mula sa Departamento ng Pagtatrabaho at Mga Industriya (Department of Labor and Industries) para sa mga panloob na pagkakabit. Dapat matugunan ng taong gumagawa ng trabaho ang lahat ng kaukulang batas at ordinansa. IMPORMASYON NG KONTRATISTA NG PAGTUTUBERO IMPORMASYON NG KONTRATISTA NG MEKANIKAL KONTRATISTA KONTRATISTA Numero ng Lisensya Pag-expire Numero ng Lisensya Pag-expire Address Address Lungsod, Estado, Zip Lungsod, Estado, Zip Telepono Telepono (Dami) Email (Dami) Email Pagpigil sa Pagbalik ng Daloy Lababo sa Banyo Bathtub/Shower Combo Bidet at/o Urinal Makinang Panghugas ng Pinggan Paagusan sa Sahig (Kailangan ng Trap Primer) Heater na Pampainit ng Tubig/Walang Tangke na Pampainit ng Tubig Lababo ng Kusina/Pagtatapon Mga Exhaust Fan (banyo/ labahan) @ $12.00 = @ $12.00 = @ $24.00 = @ $24.00 = Forced Air na Pugon Sistema ng Tubo ng Gas/Propane 1-5 @ $9.00 = Sistema ng paglalagay ng tubo na aabot sa 5 outlet (bawat isa) Gas/Propane na Kalan (Mga unit ng heater) @ $24.00 = Tangke ng Gas/Propane/Mga Pasilidad @ $17.00 = @ $24.00 = Dryer Vent/Mga Tubo Fireplace/Gas @ $1.80 = Washer na Gamit sa Paglalaba Generator Iba't ibang Lababo Iba pa: _________________________ Stall ng Shower Spa/Jacuzzi Tub at/o Hot Tub Inidoro Paglalagay ng Tubo na Pampainit ng Boiler <= 3 HP, 100k BTU " " <= 15 HP o 500,000 BTU " " > 15 HP o 500,000 BTU Insert Iba pa: @ $32.00 = @ $49.00 = @ $73.00 = @ $24.00 = @ $24.00 = $ $ KABUUANG bilang ng mga naikabit sa itaas at multiplikahin sa $12.00 Mga bib ng hose: Hanggang sa 5 bib na $9.00 sa kabuuan. Ang bawat karagdagang bib ay $1.80. Pump at Pressure Tank Range Hood @ $ 17.00 = @ $17.00 = Heat Pump <=100,000 BTU De-kahoy na Kalan @ $ 32.00 = @ $24.00 = Kabuuang Bayad sa Pagkakabit at Pagtutubero $ Kabuuang Bayad sa Mekanikal na Pagkakabit $ Karaniwang Bayad sa Permiso sa Pagtutubero KABUUANG BAYAD SA PAGTUTUBERO + = $ $36.00 Karaniwang Bayad sa Permiso sa Mekanikal KABUUANG BAYAD SA MEKANIKAL + = $ $36.00 Island County 02-2024
Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Komunidad ng Island County Worksheet ng Mga Field Indicator Ang Worksheet ng Mga Field Indicator ay makakatulong sa iyo at sa County na matukoy kung ang lupang may tubig o buffer ng lupang may tubig ay nasa iyong ari-arian. Dapat kompletuhin ng mga aplikante para sa mga permiso para sa paggamit ng pang-isang pamilyang tirahan ang Worksheet na ito o, sa kanilang opsyon, kumuha ng propesyonal sa lupang may tubig para kompletuhin ang Ulat sa Lupang May Tubig na kinabibilangan ng mga elemento ng Worksheet. Lahat ng ibang aplikante (komersyal o hindi residensyal) ay dapat gawin ang panghuli, kung na-verify ng County na ang panukala sa pagpapaunlad ay para sa lupang naglalaman o apektado ng lupang may tubig. Ang seksyon ng mga komento ng Worksheet na ito ay maaaring gamitin para itala ang anumang detalye o impormasyon tungkol sa iyong ari-arian. Maaari kang maglakip ng karagdagang mga pahina at larawan. Ive-verify ng County ang impormasyong ibinigay sa Worksheet na ito o ang kaugnay na ulat sa lupang may tubig. Dapat kasama ang Worksheet na ito sa bawat aplikasyon para sa pagpapaunlad. Ang mga inaasahang mamimili ay maaari ring humiling sa County na suriin ang Worksheet para tulungan sila sa pagtukoy kung ang ari-arian na interesado nilang bilhin ay naglalaman ng mga lupang may tubig. Pangalan ng Aplikante (pakisulat): Petsa: Numero ng Parsela o Key: ___________________________ FIW: 1
Hydrology Ang pagkakaroon ng tubig ay ang pinakapangunahin at pinakakaraniwang tagapagpahiwatig ng isang lupang may tubig. May ilang kadahilanan na dapat isaalang-alang sa paglalarawan kung mayroon kang tubig sa iyong ari-arian o wala. Ang ilang mga lupang may tubig ay may naiipong tubig sa buong taon; ang iba ay basang-basa lamang sa mas basang mga buwan ng taon; at, ang iba ay lumilitaw lang na basa pagkatapos ng mga bagyo. 1. May naiipon bang tubig sa iyong ari-arian? Oo Kung Wala, magpatuloy sa tanong #3 Kung Oo, ito ba ay: 4 na linggo - 4 na buwan 4 na buwan - 8 buwan - Pana-panahon 8 buwan - Buong taon Wala 2. Kung oo ang sagot mo sa tanong #1, ang mga nakapaligid na mga kalapit na lugar ay: Oo Hindi May mas mataas na topograpiya Oo Hindi May mas mababang topograpiya May parehong elevation na topograpiya Oo Hindi 3. Nang hukayin mo ang butas, may naobserbahan ka bang tubig sa loob ng 10 pulgada mula sa ibabaw ng lupa? Oo Wala 4. Tukuyin ang anumang tampok kung saan dumadaloy ang tubig patungo sa iyong ari-arian (I-tsek ang lahat ng naaangkop) Ilog Paagusan ng tubig ng Bagyo Mga sapa, lawa, estero Mga Pump Iba Pa Mga imburnal Mga kanal Kanal sa gilid ng kalsada 5. Tukuyin ang anumang tampok kung saan dumadaloy ang tubig palabas sa iyong ari-arian (I-tsek ang lahat ng naaangkop) Ilog Paagusan ng tubig ng Bagyo Mga sapa, lawa, estero Mga Pump Iba Pa Mga imburnal Mga kanal Kanal sa gilid ng kalsada 6. Mayroon bang tinukoy na mga kanal/daluyan sa, o malapit sa iyong ari-arian na may tubig? Oo, may mga kanal/daluyan na may paminsan-minsan na daloy ng tubig (hal. pagkatapos ng mga bagyo). Oo, may mga kanal/daluyan na regular ang daloy ng tubig sa mga maulang buwan. Oo, may mga kanal/daluyan na may daloy ng tubig buong taon. Wala, walang natukoy na daluyan Kung Oo, gaano kalawak ang tinukoy na daluyan? Malawak (>2 talampakan ang lapad) Maliit (<2 talampakan ang lapad) Daluyan na may Damo (natuyong sapa) Mga komento: FIW: 2
Mapa ng Hydrology Mangyaring sumangguni sa Halimbawa ng Mapa ng Hydrology na matatagpuan sa Gabay sa Pagkilala ng Lupang may Tubig para sa mga tagubilin Gumuhit ng malapit na pagtatantya ng mga tampok na iyong inilista sa mga tanong 1-6 ng seksyong Hydrology ng Worksheet ng Mga Field Indicator. Mangyaring lagyan ng label ang mga tampok at tinatayang sukat. Maaari mo ring isama ang mga lugar kung saan naobserbahan ang pag-usbong ng lupang may tubig at mga site kung saan mo isinagawa ang iyong mga sample ng lupa. Ang isang organisado at nagbibigay-kaalaman na pagguhit ay makakatulong na gawing mas mahusay ang aming pagbisita sa site. Para sa higit na katumpakan, maaari kang kumuha ng mapa na kinuha sa itaas (aerial map) ng iyong parsela mula sa mga tanggapan ng Pagpaplano at Pagpapaunlad ng Komunidad (Planning and Community Development) ng Island County, at gamitin ito bilang batayang layer para sa iyong mapa. Ang seksyon ng Mapa ng Hydrology na Gabay sa Pagkilala sa lupang may tubig ng Island County ay may karagdagang impormasyon. Mga komento: FIW: 3
Mga Halaman Tanging ilang uri ng halaman lang ang maaaring mabuhay sa mga kondisyon ng lupang may tubig. Sa katunayan, ang ilang halaman, puno at palumpong ay hindi nabubuhay sa saanman maliban sa mga lupang may tubig, halimbawa ang skunk na repolyo. Ang iba pang uri ng halaman ay mapagparaya sa parehong basa at tuyong kondisyon, halimbawa ang salmonberry at alder. Karamihan sa mga puno at halaman ay magkakaiba ang hitsura depende sa panahon ng taon. Maaaring mahirap na matukoy ang mga ito kung ano mismo ang nasa iyong ari-arian. Maraming larawan ng mas karaniwang uri ng mga halaman sa lugar na may tubig ang ipinapakita sa iba't ibang panahon. Mangyaring isama ang mga obserbasyong ito sa iyong Mapa ng Hydrology. 7. Mayroon bang mga katutubong halaman sa lupang may tubig sa ari-arian na natukoy sa seksyon ng Mga Halaman sa Lupang May Tubig ng Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig? (I-tsek ang lahat ng naaangkop) Slough Sedge Labrador Tea Cat Tail Salmonberry Pacific Silverweed Cooleye's Hedge Nettle Water Parsley Common Rush Nootka Rose Sitka Spruce Crabapple Skunk na repolyo American Speedwell Mga Willow Bull Rush Hardhack Red Stemmed Dogwood Red Alder Western Red Cedar Mga damo (maliban 8. Mayroon bang mga hindi katutubong halaman sa lupang may tubig sa ari-arian na natukoy sa seksyon ng Mga Halaman sa Lupang May Tubig ng Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig? Creeping Buttercup Reed Canary Grass Labrador Tea Canadian Thistle/ 8. Mayroon bang mga hindi katutubong halaman sa lupang may tubig sa ari-arian na natukoy sa seksyon ng Mga Halaman sa Lupang May Tubig ng Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig? Creeping Buttercup Reed Canary Grass Labrador Tea Canadian Thistle/ Yellow Iris Velvetgrass Himalayan Blackberry Yellow Iris Evergreen Blackberry Hairy Willow-herb Bull Thistle Mga komento: FIW: 4
Lupa Bagama't matutukoy ang tubig at mga halaman sa pamamagitan lamang ng pag-oobserba sa kung ano ang nasa iyong ari-arian, ang pag-aaral tungkol sa iyong mga lupa ay mangangailangan ng kaunting trabaho. Nagbabago ang katangian ng lupa bunga ng regular na pagkakaroon ng tubig. Magsisimulang kalawangin ang mga mineral sa lupa at hindi nabubulok ang mga organiko. Sa pamamagitan ng paghuhukay ng ilang butas, maaaring makita mo kung ang lugar na iyong tinitingnan ay totoong isang lugar na may tubig. Ang seksyon na Lupa sa Gabay sa Pagkilala sa Lupang May Tubig ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon na maaaring sa tingin mo ay kapaki-pakinabang sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Kailangan mong maghukay ng butas na 12 pulgada ang lalim para masagot ang sumusunod na mga tanong. Mangyaring isama ang mga lokasyon kung saan mo kinuha ang iyong mga sample ng lupa sa iyong Mapa ng Hydrology. 9. Ipahiwatig ang kulay ng lupa sa ibaba ng 12 pulgadang lalim ng butas na iyong hinukay. Kulay-abo na may batik 9. Ipahiwatig ang kulay ng lupa sa ibaba ng 12 pulgadang lalim ng butas na iyong hinukay. Kulay-abo na may batik Kayumanggi ng kalawang 10. Nangangamoy asupre ba ang lupa? (parang bulok na itlog) Oo Hindi Kung Minsan 11. Kung kukuha ka ng isang kutsara ng sample ng lupa at pinisil ito, nabasa ba ito ng tubig? Katamtaman/Mamasa- 11. Kung kukuha ka ng isang kutsara ng sample ng lupa at pinisil ito, nabasa ba ito ng tubig? Katamtaman/Mamasa- Hindi. Tuyo ang lupa masang lupa Mga komento: FIW: 5
KARANIWANG HALIMBAWA NG PLANO NG SITE pc p1 284' ' 8 ' 5 141' BSBL ACCESSORY NG GUSALI DAANAN NG SASAKYAN 112' BSBL L B S B ' 3 3 ' 7 1 1 1 P SEPTIKONG TANGKE pc 20' BSBL ULUNAN NG BALON p1 108' pc G B U T G N N A S U G A A P I A B R E S E R % 0 0 1 A N L B S B ' 7 8 G N H A N U G N A P I G B U T G N N A S U G A A P I DECK 5% SLOPE IMINUNGKAHING BAHAY MAY BUBONG NA PORCH ' 0 1 L B S B ' Lugar na Hindi Tinatagusan ng Tubig Bahay 2200 kuwadradong talampakan Accessory ng Gusali 820 kuwadradong talampakan ' 2 3 1 P SILT NA BAKOD PARA SA PAGKONTROL SA PAGGUHO ' 0 1 TANGKE NG PROPANE 10' KADALIAN NG UTILIDAD 7 3 May Bubong na Deck 622 kuwadradong talampakan Mga Daanan/Lakaran 1530 kuwadradong talampakan HILAGA pc p1 175' Kabuuan 5170 kuwadradong talampakan PANGALAN/ADDRESS SA MAIL: JOHN C, DOE 4268 RED ROCK ROAD BELLTOWN, WA 98555 ADDRESS NG SITE: PLANO NG SITE NG TIRAHAN NI DOE 5394 SUNSET DRIVE GREENSANK, WA # NG ID NG ARI-ARIAN: # NG BUWIS NG PARSELA: S5347-00-03004-0 pc LAKAS FIRE HYDRANT 300' 20' BSBL DAANAN NG SASAKYAN ' 7 1 1 1 P G N A Y N I L K C A B T E S MGA TUYONG BALON pc SCALE: 1" = 30' PETSA: 3/15/2005 E V R D T E S N U S I
PANGKALAHATANG PLANO NG LOTE Mga Pangunahing Kinakailangan sa Plano ng Lote Nangangailangan ng plano ng lote ang lahat ng aplikasyon sa permiso ng gusali. Magbigay ng minimum na 1 plano ng lote na iginuhit na hindi mas malaki kaysa sa 11 x 17 (8 ½" x 11" na maaaring gamitin kung ito ay naka-scale at madaling mabasa). Habang iginuguhit mo ang iyong plano ng lote, mangyaring gamitin ang sumusunod na Checklist ng Aplikante para matiyak ang lahat ng kinakailangang impormasyon tulad ng ipinapakita. _________ Iginuhit sa isang pamantayang scale ng engineering na hindi lalampas sa 1" = 60'. Ipahiwatig ang scale ng engineering at magbigay ng bar scale. (Kabilang sa mga katanggap-tanggap na saklaw ang: 1"=20' hanggang 1'=60') _________ Ipahiwatig ang direksyon ng Hilagang Arrow. _________ Mga hangganan, sukat, at lawak ng lote (kuwadradong talampakan o acreage). _________ Mga tampok ng lupa: Ipakita ang tuktok at paanan ng lahat ng slope, direksyon ng slope, porsyento ng slope o anggulo ng slope, mga lugar ng pana-panahong daluyan ng tubig at mga basang lugar, kanal, bangin, lawa, ordinaryong mataas na marka ng tubig ng baybayin, atbp. **BAGONG PAGBABAGO SA MGA KRITIKAL NA LUGAR** _________ Mga Kritikal na Lugar: Ipakita ang mga tirahan ng mga protektadong species, heolohikal na mapanganib na lugar, binabahang kapatagan, lugar na imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa (recharge aquifer), ilog, lupang may tubig pati na rin ang lahat ng kaugnay na mga buffer nito sa lugar o wala sa lugar kapag maaaring makaapekto ang mga ito sa panukala. (tandaan: kung ipinapakita sa mapa ang isang tampok ng mga Kritikal na Lugar ng County, dapat itong ipinapakita sa plano ng lote; kung hindi ka naniniwala na naroroon ang tampok, mangyaring ilarawan). _________ Lokasyon, laki, at layunin ng lahat ng kasalukuyang gusali (pansamantala o permanente) at mga iminungkahing gusali. Lagyan ng label ang bawat isa bilang umiiral o iminungkahi. _________ Lokasyon, mga sukat at dami ng lahat ng umiiral/iminungkahing tangke ng propane, tangke ng fuel, atbp. Lagyan ng label ang bawat isa bilang umiiral o iminungkahi. _________ Lokasyon, sukat ng lahat ng deck, mga overhang ng bubong, beranda, cantilever, baw window, retaining wall, patio at chimney. _________ Mga distansya mula sa gusali hanggang sa mga linya ng ari-arian at iba pang gusali. _________ Lokasyon at lapad ng mga umiiral at iminungkahing daanan/mga access na nagsisilbi sa bawat istraktura at anumang lugar ng paradahan. Mga numero ng permiso sa access, kung nakatalaga. _________ Lapad at pangalan ng (mga) kalsada sa hangganan ng ari-arian. _________ Ipahiwatig ang lahat ng kadalian (access, utilidad, daluyan ng tubig, atbp.) sa ari-arian kasama ang lapad ng mga ito. Lagyan ng label ang mga ito na may nilalayong paggamit at ang Numero ng File ng Auditor. _________ Ipahiwatig ang lokasyon ng septikong tangke, paagusan ng tubig, reserbang lugar at makipot na linya sa pagitan ng bahay at septikong tangke. Ipakita ang distansya sa pagitan ng paagusan ng tubig at reserbang lugar sa mga linya ng ari- arian. Ipahiwatig kung nakakabit sa imburnal. _________ Paagusan: Lokasyon at paglalarawan ng lahat ng umiiral at iminungkahing mga tampok at sistema ng paagusan, kabilang ang mga natural na daanan ng paagusan, mga imburnal at kanal. Ipakita ang direksyon ng daloy ng tubig. _________ Mga Plano ng Pag-grade: Ipakita ang mga umiiral at iminungkahing natapos na mga contour grade para sa anumang pagtapyas o pagtatabon nang 2 talampakan o higit pa sa taas sa view ng plano at mga cross na seksyon. Ipahiwatig ang dami ng tatabunan o huhukayin sa yardang kubiko. Para sa anumang materyales na kinuha mula sa site, sabihin ang dami at kung saan itatapon ang mga materyales. Para sa anumang materyales na inilagay sa site, ipahiwatig ang dami, pinagmulan at uri ng mga materyales. _________ Umiiral at iminungkahing halaman: Mangyaring tiyakin ang tungkol sa uri, halimbawa; mga damo, palumpong, uri ng puno, atbp. _________ Mga Limitasyon sa Paglilinis: Ipakita ang lahat ng lugar kung saan kasalukuyang nabubuhay ang mga puno at palumpong na puputulin o aalisin. _________ Mga plano sa pagkontrol sa pagguho at sedimentasyon: Ipakita ang lahat ng lugar kung saan ang lupa ay malalantad kasama ang mga hakbang para limitahan ang pagguho at pag-agos ng silt at sediment. _________ Ipahiwatig ang lokasyon ng mga linya ng tubig, balon, at radius ng pagkontrol sa polusyon. Tandaan; Ang radius ng pagkontrol sa polusyon sa paligid ng balon sa labas ng site ay maaaring makaapekto sa iyong proyekto kung magkakapatong ito sa iyong parsela. _________ Mga distansya sa kalsada patungo sa pinakamalapit na fire hydrant, kung may karapatan ang aplikante na gumamit ng fire hydrant. _________ Mapa ng Mga Hiwalay na Umiiral na Kondisyon para sa mga malaki o komplikadong proyekto. Ipakita ang topograpiya na may mga contour sa mga pagitan na hindi hihigit sa 5' at lahat ng natural na mga tampok. Island County 6/30/08
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Numero ng Permiso Address o Lote at Bloke UNIBERSIDAD NG ESTADO NG WASHINGTON Programa ng Enerhiya Lungsod Zip Nalalapat ang mga kinakailangang ito sa lahat ng uri ng gusali ng IRC, kabilang ang mga nakahiwalay na tirahan ng isa at dalawang pamilya at maramihang tirahan ng isang pamilya (townhouse). Mga Tagubilin: Ginagamit ng proyektong ito ng isang pamilya ang mga kinakailangan ng Iniuutos na Gagawin (Prescriptive Path) sa ibaba para isama ang mga nakalistang minimum na value. Batay sa nakakondisyon na sukat ng sahig ng istraktura, ang bilang ng mga kinakailangang karagdagang kredito ay dapat piliin ng aplikante ng permiso. Ibigay ang lahat ng impormasyon mula sa mga sumusunod na talahanayan bilang mga guhit sa permiso ng gusali: Talahanayan R402.1.2 - Mga Kinakailangan sa Insulasyon at Fenestration ayon sa Component, Talahanayan R406.2 - Mga Kredito sa Normalisasyon ng Fuel at R406.3 Mga Kredito ng Enerhiya. Lagda ng Awtorisadong Kinatawan Petsa Lahat ng Mga Sona ng Klima Talahanayan 402.1.3 Fenestration U-Factorb,j Skylight U-Factorb Kisamee Kahoy na Frame ng Paderg,i Sahig Sa ibaba ng Grade ng Paderc,h Slabd,f R-Value at Lalim R-Valuea n/a n/a 60 20+5 o 13+10 30 10/15/21 int + 5TB 10, 4 talampakan U-Factora 0.30 0.50 n/a n/a n/a n/a n/a a Ang mga R-value ay minimum. Ang mga U factor at SHGC ay mga maximum. Kapag na-install ang insulasyon sa isang cavity na mas mababa sa label o kapal ng disenyo ng insulasyon, ang naka-compress na R-value ng insulasyon mula sa Appendix Talahanayan A101.4 ay hindi dapat mas mababa sa R-value na tinukoy sa talahanayan b Ang fenestration U-factor column ay hindi kasama ang mga skylight. Ang ibig sabihin ng "10/15/21 +5TB" ay R-10 na tuloy-tuloy na insulasyon sa labas ng pader, o R-15 na tuloy-tuloy na insulasyon sa loob ng pader, o R-21 na cavity na insulasyon kasama ang isang thermal break sa pagitan ng slab at ng pader ng basement sa loob ng pader ng basement. Ang "10/15/21 +5TB" ay dapat pahintulutang matugunan ng R-13 na cavity na insulasyon sa loob ng pader ng basement at R-5 na tuloy-tuloy na insulasyon sa loob o labas ng pader. Ang ibig sabihin ng "5TB" ay R-5 na thermal break sa pagitan ng floor slab at pader ng basement. d Kinakailangan ang R-10 na tuloy-tuloy na insulasyon sa ilalim ng pinainit na slab sa mga grade ng sahig. Tingnan sa Seksyon R402.2.9.1. e Para sa mga single rafter- o joist-vaulted na kisame, ang insulasyon ay maaaring mabawasan sa R-38 kung ang buong lalim ng insulasyon ay umaabot sa ibabaw ng tuktok na plate ng panlabas na wall. Ang R-7.5 na tuloy-tuloy na insulasyon na naka-install sa isang umiiral na slab ay itinuring na katumbas ng kinakailangang perimeter slab na insulasyon kapag inilapat sa mga kasalukuyang slab na sumusunod sa Seksyon R503.1.1. Kung foam plastic ang gagamitin, dapat nitong matugunan ang mga kinakailangan para sa mga thermal barrier na nagpoprotekta sa mga foam plastic. c f g Para sa mga istraktura ng log na binuo sa pagsunod sa Pamantayan na ICC 400, ang mga pader ng log ay dapat matugunan ang mga kinakailangan para sa klima sona 5 ng ICC 400. Int. (intermediate na pag-frame) ay tumutukoy sa paglalagay ng frame at insulasyon gaya ng inilarawan sa Seksyon A103.2.2 kabilang ang nasa standard na paglalagay ng frame na 16 pulgada sa gitna, 78 porsyento ng wall cavity na may insulasyon at naka-insulate na header na may minimum na R-10 na insulasyon. Ang unang value ay cavity na insulasyon, ang pangalawang value ay tuloy-tuloy na insulasyon. Samakatuwid, bilang isang halimbawa, ang "R13 + 10" ay nangangahulugang R-13 cavity na insulasyon na idagdag ang R-10 na tuloy-tuloy na insulasyon Ang maximum na U factor na 0.32 ay dapat ilapat sa mga produktong vertical fenestration na naka-install sa mga gusali na matatagpuan sa itaas ng 4000 talampakan sa elevation sa itaas ng antas ng dagat, o sa mga rehiyon ng windborne debris kung saan kinakai langan ang proteksyon ng mga pagbubukas sa ilalim ng Seksyon R301.2.1.2 ng Internasyonal na Kodigo ng Residesyal. h i j Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 8
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Ang bawat unit ng tirahan sa isang residensyal na gusali ay dapat sumunod sa sapat na mga pagpipilian mula sa Talahanayan R406.2 (mga kredito sa normalisasyon ng fuel) at Talahanayan 406.3 (Kredito ng Enerhiya) para makamit ang mga sumusunod na minimum na bilang ng mga kredito. Para makuha ang kreditong ito, ang mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinili at ang maximum na nasubukang pagtagas ng hangin ng gusali, at ipakita ang kwalipikadong sistema ng bentilasyon at ang pagkakasunud- sunod ng kontrol nito ng operasyon. 1. Maliit na Unit ng Tirahan: ... 5.0 kredito Unit ng tirahan na mas mababa sa 1500 kuwadradong talampakan sa nakakondisyong lugar ng sahig na may mas mababa sa 300 kuwadradong talampakan sa lugar ng fenestration. Mga karagdagan sa umiiral na gusali na mas malaki kaysa sa 500 kuwadradong talampakan ng pinainit na lugar ng sahig ngunit mas mababa sa 1500 kuwadradong talampakan. 2. Katamtamang Unit ng Tirahan: ... 8.0 kredito Lahat ng unit ng tirahan na hindi kasama sa #1, #3 o #4. 3. Malaking Unit ng Tirahan: ... 9.0 kredito Unit ng Tirahan na lumampas sa 5000 square feet ng nakakondisyong lugar ng sahig. 4. Mga unit ng tirahan na nagsisilbi sa mga pagsaklaw ng Grupo na R-2 ... 6.5 kredito Seksyon R401.1 at gusaling tirahan sa Seksyon R202 para sa Pangkat R-2. 5. Mga pagdaragdag ng 150 kuwadradong talampakan hanggang 500 kuwadradong talampakan ... 2.0 kredito Dapat tukuyin ng mga guhit na kasama sa aplikasyon ng permiso ng gusalikung aling mga opsyon ang napili at ang value ng punto ng bawat opsyon, hindi alintana kung ang hiwalay na mekanikal, pagtutubero, elektrikal, o iba pang permiso ay ginagamit para sa proyekto Bago piliin ang iyong mga kredito sa talahanayan ng Buod na ito, suriin ang mga detalye sa Talahanayan 406.3 (Isang Pamilya), sa pahina 4. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 9
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Talahanayan R406.2 MGA KREDITO SA PAGPAPANTAY NG ENERHIYA Mga Opsyon sa Pagpapainit Paglalarawan ng Pangunahing Pinagmulan ng Pagpapainit 1 2 3 4c Para sa kagamitan sa pagpapainit na sinusunog na nakakatugon sa minimum na pederal na pamantayan sa kahusayan para sa kagamitan na nakalista sa Talahanayan C403.3.2(5) o C403.3.2(6) Para sa isang paunang sistema ng pagpapainit na gumagamit ng heat pump na nakakatugon sa mga pederal na pamantayan para sa kagamitan na nakalista sa Talahanayan C403.3.2(2) at pandagdag na pagpapainit na ibinibigay ng resistensya sa kuryente o isang sinusunog na pugon na nakakatugon sa mga minimum na pamantayan na nakalista sa Talahanayan C403.3.2(5)b. sa 2021 WSEC- KODIGO NG KOMERSYAL NA ENERHIYA Para sa sistema ng pagpapainit na nakabatay sa resistensya sa kuryente lamang (alinman sa sapilitang hangin o Zonal) Para sa sistema ng pagpapainit na gumagamit ng heat pump na nakakatugon sa mga pederal na pamantayan para sa kagamitan na nakalista sa Talahanayan C403.3.2(2) o C403.3.2(9) o Hangin patungo sa tubig na unit ng heat pump na naka-configure para magbigay ng parehong pagpapainit at pagpapalamig at na-rate alinsunod sa AHRI 550/590 Para sa sistema ng pagpapainit batay sa resistensya sa kuryente na may: 5 1. Sistema ng mini split heat pump na walang tubo na pinapatakbo ng inverter na naka-install sa pinakamalaking sona sa tirahan, o 2. Sa 2kW o mas mababa sa kabuuang naka-install na kapasidad ng pagpapainit sa bawat tirahan a. Tingnan ang Seksyon R401.1 at gusaling tirahan sa Seksyon R202 para sa saklaw ng Grupo R-2. b. Ang back-up na pugon na ginagamitan ng gas ay gagana bilang fan lamang kapag pinapatakbo ang heat pump. Dapat gumana ang heat pump sa lahat ng temperatura na mas mataas sa 38°F (3.3°C) (o mas mababa). Sa ibaba ng "changeover" na temperatura, hihinto ang heat pump para magbigay ng pagitan sa pagpapainit. Ang pugon na ginagamitan ng gas ay nagbibigay ng pagpapainit sa mababang 38°F (3.3 deg C) (o mas mababa). c. Ang mga karagdagang puntos para sa sistema ng HVAC ay kasama sa Talahanayan R406.3. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) Mga kredito - pumili ng ISANG opsyon sa pagpapainit 0 ☐ 1.5 ☐ 0.5 ☐ 3.0 ☐ 2.0 ☐ 10
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Buod ng Talahanayan R406.3 Mga Opsyon sa Enerhiya Mga Paglalarawan ng Opsyon sa Kredito sa Enerhiya Mga Kredito - pumili ng ISANG opsyon sa enerhiya mula sa bawat kategoryad Mga komento: Mahusay na Envelope ng Gusali Mahusay na Envelope ng Gusali Mahusay na Envelope ng Gusali Mahusay na Envelope ng Gusali Pagkontrol sa Pagtagas ng Hangin at Mahusay na Bentilasyon Pagkontrol sa Pagtagas ng Hangin at Mahusay na Bentilasyon Pagkontrol sa Pagtagas ng Hangin at Mahusay na Bentilasyon Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.1a Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.2a 3.3a,c,d Mataas na Kahusayan ng HVAC Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.4a,d Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.5d Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.6a 3.7a,d,e Mataas na Kahusayan ng HVAC Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.8a,d Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.9c Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.10 Mataas na Kahusayan ng HVAC 3.11 Mataas na Kahusayan sa Sistema ng Distribusyon ng HVAC Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Mahusay na Pagpapainit ng Tubig Nababagong Enerhiya ng Kuryente (4.5 maximum na kredito) Pakete ng Appliance 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 4.1 5.1d 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 0.5 1.0 1.5 2.5 1.0 1.5 2.0 1.0 0.5 0.5 1.5 1.5 1.0 2.0 1.0 0.5 1.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 2.5 0.5-4.5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 6.1e ☐ 7.1 0.5 ☐ Kabuuang Mga Kredito a. Ang isang alternatibong pinagmumulan ng pagpapainit na may sukat na maximum na 0.5 Watts/ft2 (katumbas) ng pinainit na lugar ng sahig o 500 Watts, alinman ang mas malaki, ay maaaring i-install sa unit ng tirahan. b. Tingnan ang Seksyon R401.1 at gusaling tirahan sa Seksyon R202 para sa saklaw ng Grupo R-2. c. Maaari lamang kunin ang Opsyon 3.9 sa Mga Opsyon 3.1 at 3.3. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng Opsyon 3.8 na may 3.3, ang sistema ay dapat na 1-2 bilis ng sistema ng heat pump. Ang mga variable na kapasidad ng mga heat pump ay hindi kwalipikado sa pagkuha sa opsyong ito. d. Maaari lamang kunin ang opsyong ito kung naghahatid ng Uri ng Sistema na 4 o 5 mula sa Talahanayan R406.2. e. Kabilang sa mga pangunahing lugar sa tirahan, kainan, kusina, mga silid ng pamilya, at mga katulad na lugar. f. Maaari lamang kunin ang Opsyon 3.11 sa Mahusay na Pagpapainit ng Tubig sa Opsyon 5.1 o 5.2. Ang sukat ng kagamitan para sa pa gpapainit ng espasyo ay dapat kalkulahin ayon sa itinatadhana sa Seksyon R403.7 na may mas mataas na kapasidad na magbigay ng minimun na 75 porsyento ng pinakamataas na pangangailangan ng mainit na tubig o dapat sukatin alinsunod sa mga inaprubahang detalye o patnubay ng tagaga wa. Ang karagdagang pampainit para sa sistema ng pagpapainit ng tubig ay dapat na alinsunod sa Seksyon R403.5.7. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 11
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 1. MGA OPSYON SA MAHUSAY NA ENVELOPE NG GUSALI ay Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 1.1 hanggang 1.4 ang maaaring piliin sa kategoryang ito. Ang pagsunod sa mga kondaktibong target ng UA ay ipinapakita gamit ang Seksyon R402.1.5, Kabuuang alternatibong UA, kung saan ang [1-(Iminungkahing UA/Target UA)] > ang kinakailangang % ng pagbabawas ng UA Mga Opsyon sa Kredito sa Enerhiya Lumang HSPF 9.5 HSPF2 8.1 1. MGA OPSYON SA MAHUSAY NA ENVELOPE NG GUSALI ay Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 1.1 hanggang 1.4 ang maaaring piliin sa kategoryang ito. Ang pagsunod sa mga kondaktibong target ng UA ay ipinapakita gamit ang Seksyon R402.1.5, Kabuuang alternatibong UA, kung saan ang [1-(Iminungkahing UA/Target UA)] > ang kinakailangang % ng pagbabawas ng UA Mga Opsyon sa Kredito sa Enerhiya Lumang HSPF 9.5 HSPF2 8.1 3.3 Nakakabit na tubo ng gitnang heat pump 3.5 walang tubong heat pump sa pangunahing kuwarto sa tirahan + resistensya sa kuryente sa iba pang silid 3.6 nakakabit sa tubo ng gitnang heat pump 3.6 Nakakabit sa tubo ng gitnang heat pump - listahan ng NEEP cc VCHP 3.7 Walang tubong heat pump na walang resistensya sa kuryente (maliban sa footnote A) 3.7 Walang tubo na heat pump na walang resistensya sa kuryente ≤ 24,000 Btu (maliban sa footnote A) 10 11 10 10 1.1 1.2 Ang Iniuutos na pagsunod ay batay sa Talahanayan R402.1.3 na may mga sumusunod na pagbabago: Vertical fenestration U = 0.22 Ang Iniuutos na pagsunod ay batay sa Talahanayan R402.1.3 na may mga sumusunod na pagbabago: Vertical fenestration U = 0.25 FloorR-38 Slab sa grade R-10 perimeter at sa ilalim ng buong slab Sa ibaba ng grade slab R-10 perimeter at sa ilalim ng buong slab o Pagsunod batay sa Seksyon R402.1.5: Bawasan ang Kabuuang target ng UA ng 15%. 1.3 1.4 Ang Iniuutos na pagsunod ay batay sa Talahanayan R402.1.3 na may mga sumusunod na pagbabago: Vertical fenestration U = 0.18 Kisame at single-rafter o joist-vaulted R-60 advanced Kahoy na frame sa wall R-21 int plus R-12 ci Sahig R-38 Basement wall R-21 int plus R-12 ci Slab sa grade R-10 perimeter at sa ilalim ng buong slab Sa ibaba ng grade slab R-10 perimeter at sa ilalim ng buong slab o Pagsunod batay sa Seksyon R402.1.5: Bawasan ang Kabuuang target ng UA ng 22.5%. Ang Iniuutos na pagsunod ay batay sa Talahanayan R402.1.3 na may mga sumusunod na pagbabago: Vertical fenestration U = 0.18 Kisame at single-rafter o joist-vaulted R-60 advanced Kahoy na frame sa wall R-21 int plus R-16 ci Sahig R-48 Basement wall R-21 int plus R-16 ci Slab sa grade R-20 perimeter at sa ilalim ng buong slab Sa ibaba grade slab R-20 perimeter at sa ilalim ng buong slab o Pagsunod batay sa Seksyon R402.1.5: Bawasan ang Kabuuang target UA ng 30% Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) Mga Kredito: SF 9 9.4 8.5 9 8.1 0.5 1.0 1.5 2.5 12
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 2. MGA OPSYON SA PAGKONTROL SA PAGTAGAS NG HANGIN AT MAHUSAY NA BENTILASYON Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 2.1 hanggang 2.3 ang maaaring mapili sa kategoryang ito. Pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 2.0 pagbabago ng hangin bawat oras maximum sa 50 Pascals, o para sa R-2 mga pagsaklaw, opsyonal na pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 0.25 cfm / ft2 maximum sa 50 Pascals at Ang lahat ng kinakailangan sa bentilasyon ng buong bahay tulad ng tinutukoy ng Seksyon M1505.3 ng Internasyonal na Kodigo sa Residensyal o Seksyon 403.8 ng Internasyonal na Kodigo sa Mekanikal ay dapat matugunan ng isang sistema ng bentilasyon sa pagbawi ng init na may pinakamababang makabuluhang kahusayan sa pagbawi ng init na 0.65. 2. MGA OPSYON SA PAGKONTROL SA PAGTAGAS NG HANGIN AT MAHUSAY NA BENTILASYON Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 2.1 hanggang 2.3 ang maaaring mapili sa kategoryang ito. Pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 2.0 pagbabago ng hangin bawat oras maximum sa 50 Pascals, o para sa R-2 mga pagsaklaw, opsyonal na pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 0.25 cfm / ft2 maximum sa 50 Pascals at Ang lahat ng kinakailangan sa bentilasyon ng buong bahay tulad ng tinutukoy ng Seksyon M1505.3 ng Internasyonal na Kodigo sa Residensyal o Seksyon 403.8 ng Internasyonal na Kodigo sa Mekanikal ay dapat matugunan ng isang sistema ng bentilasyon sa pagbawi ng init na may pinakamababang makabuluhang kahusayan sa pagbawi ng init na 0.65. 2.1 2.2 Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin, ang maximum na nasubok na pagtagas ng hangin ng gusali, at dapat ipakita ang kwalipikadong sistema ng bentilasyon at ang pagkakasunud-sunod ng kontrol nito ng operasyon. Pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 1.5 pagbabago ng hangin bawat oras maximum sa 50 Pascals, o para sa R-2 mga pagsaklaw, opsyonal na pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 0.20 cfm / ft2 maximum sa 50 Pascals at Lahat ng kinakailangan sa bentilasyon ng buong bahay tulad ng tinutukoy ng Seksyon M1505.3 ng Internasyonal na Kodigo sa Residensyal o Seksyon 403.8 ng Internasyonal na Kodigo sa Mekanikal ay dapat matugunan ng isang sistema ng bentilasyon sa pagbawi ng init na may pinakamababang makabuluhang kahusayan sa pagbawi ng init na 0.75. 2.3 Para maging kuwalipikadong kunin ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang maximum na nasubok na pagtagas ng hangin ng gusali at dapat ipakita ang sistema ng bentilasyon ng pagbawi ng init. Pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 0.6 pagbabago ng hangin bawat oras maximum sa 50 Pascals, o para sa R-2 mga pagsaklaw, opsyonal na pagsunod batay sa Seksyon R402.4.1.2: Bawasan ang nasubok na pagtagas ng hangin sa 0.15 cfm / ft2 maximum sa 50 Pascals at Lahat ng kinakailangan sa bentilasyon ng buong bahay tulad ng tinutukoy ng Seksyon M1505.3 ng Internasyonal na Kodigo sa Residensyal o Seksyon 403.8 ng Internasyonal na Kodigo sa Mekanikal ay dapat matugunan ng isang sistema ng bentilasyon sa pagbawi ng init na may pinakamababang makabuluhang kahusayan sa pagbawi ng init na 0.80. Ang Insulasyon ng tubo ay dapat sumunod sa Seksyon R403.3.7. Para maging kuwalipikadong kunin ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang maximum na nasubok na pagtagas ng hangin ng gusali at dapat ipakita ang sistema ng bentilasyon ng pagbawi ng init. Para maging kuwalipikadong kunin ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang maximum na nasubok na pagtagas ng hangin ng gusali at dapat ipakita ang sistema ng bentilasyon ng pagbawi ng init. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 1.0 1.5 2.0 13
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 3. MGA OPSYON SA MATAAS NA KAHUSAYAN NG KAGAMITANG HVAC Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 3.1 hanggang 3.8 ang maaaring piliin sa kategoryang ito. Maaaring kunin ang Item 3.9 na may Item 3.1 o 3.3c lamang. Isangguni ang tsart sa appendix para sa mga Rating conversion ng HSPF2 para sa mga pagpipilian ng HVAC. Para sa Uri ng Sistema 1 sa Talahanayan R406.2: 3.1a Star rated na Enerhiya na (Hilagang U.S.) Gas o propane na pugon na may minimum na AFUE na 95% o Star rated na Enerhiya na (Hilagang U.S.) Gas o propane na boiler na may minimum na AFUE na 90%. 3.2a Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at ang minimum na kahusayan ng kagamitan Para sa pangalawang sistema ng pagpapainit na naghahatid ng Uri ng Sistema 2 sa Talahanayan R406.2: Star rated na Enerhiya na (Hilagang U.S.) Gas o propane na pugon na may minimum na AFUE na 95% o Star rated na Enerhiya na (Hilagang U.S.) Gas o propane na boiler na may minimum na AFUE na 90%. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Pinagmulan ng hangin, nakakabit sa gitnang tubo na heat pump na may minimum na HSPF2 NG 8.1 (HSPF ng 9.5) 3.3a,c,d Sa mga lugar kung saan ang disenyong temperatura para sa taglamig tulad ng tinukoy sa Appendix RC ay 23°F o mas mababa, dapat gamitin ang heat pump para sa malamig na klima na makikita sa listahan ng produkto ng NEEP cc ASHP. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Closed-loop ground source na heat pump; may minimum na COP na 3.3 o Open loop water source na heat pump na may maximum na pagbomba ng hydraulic head ng 150 talampakan at minimum na COP ng 3.6. 3.4a,d Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) Mga Kredito: SF 1.0 0.5 0.5 1.5 14
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) 3.5d Walang tubong mini-split na sistema ng heat pump, zonal na pag-kontrol: Sa mga bahay kung saan ang pangunahing sistema ng pagpapainit sa espasyo ay zonal electric na pagpapainit, isang walang tubong mini-split na sistema ng heat pump na may minimum na HSPF na 9 (HSPF 10.0) ay dapat na i-install at magbigay ng pagpapainit sa pinakamalaking sona sa unit ng tirahan. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Ang isang centrally ducted air source cold climate variable capacity na heat pump (cc VHP) na makikita sa kwalipikadong listahan ng produkto ng NEEP cc VCHP na may minimum na HSPF2 na 9.4 (HSPF na 11.0) ay maaaring gamitin para matugunan ang kinakailangang ito. 3.6 Sa mga lugar kung saan ang winter design temperature tulad ng tinukoy sa Appendix RC ay 23°F o mas mababa, ang isang air source centrally ducted heat pump ay dapat isang cold climate variable capacity heat pump gaya ng nakalista sa kwalipikadong listahan ng produkto ng NEEP. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pipiliin at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Walang tubong split na sistema ng mga heat pump na walang resistensya sa kuryente sa pagpapainit sa mga pangunahing kuwarto sa tirahan. Ang isang walang tubo na sistema ng heat pump na may minimum na HSPF2 ng 9 (HSPF ng 10) ay dapat na maisukat at mai-install para magbigay ng pagpapainit sa buong unit ng tirahan sa disenyo ng panlabas na temperatura ng hangin. 3.7a,d,e Pagbubukod: Sa mga bahay na may kabuuang pagkarga ng pagpapainit ng 24,000 BTU o mas mababa gamit ang mga multi zone mini-split na sistema na may mga nominal na rating na 24,000 o mas mababa, ang minimum na HSPF para makuha ang kreditong ito ay HSPF2 ng 8.1 (HSPF ng 9) 3.8a,d 3.9c Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili, ang pagkalkula ng pagpapainit sa bahagi ng sahig, ang (mga) uri ng kagamitan sa pagpapainit, ang minimum na kahusayan ng kagamitan, at kabuuang naka-install na kapasidad ng pagpapainit (sa pamamagitan ng uri ng kagamitan). Air-to-water heat pump na may minimum na COP na 3.2 sa 47°F, na namarkahan alinsunod sa AHRI 550/590 ng isang akreditado o sertipikadong laboratoryo sa pagsubok. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili, ang pagkalkula ng pagpapainit sa bahagi ng sahig, ang (mga) uri ng kagamitan sa pagpapainit, ang minimum na kahusayan ng kagamitan, at kabuuang naka-install na kapasidad ng pagpapainit (sa pamamagitan ng uri ng kagamitan). Pinapagana ng gas na (mga) heat pump na nakatutugon sa ANSI Z21.40.2 at Z21.40.4 o CSA, na may minimum na UEF ng 1.15. Para sa R-2 na Pagsaklaw, ang (mga) heat pump na pinapagana ng gas na nakatutugon sa ANSI Z21.40.2 at Z21.40.4 o CSA, na may minimum na UEF na 1.15, ay dapat magamit sa lahat ng unit. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 15
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Ang pinagsamang sistema ng pagpapainit sa tubig at pagpapainit sa espasyo ay dapat kasama ang isa sa mga sumusunod: 3.10 Pinapagana ng gas na (mga ) heat pump na pampainit ng tubig na nakatutugon sa Tier 2 ng NEEA na Espesipikasyon sa Advanced na Pagpapainit ng Tubig para sa Pinapagana ng Gas na Pagpapainit ng Inimbak na Tubig sa mga Residensyal Bersyon 1.0., ay dapat magamit sa lahat ng unit. o Para sa R-2 na Pagsaklaw, ang pinapagana ng gas na heat pump na pampainit ng tubig (s) na nakatutugon sa Tier 2 ng NEEA na Espesipikasyon sa Advanced na Pampainit ng Tubig para sa Pinapagana ng Gas na Pagpapainit ng Imbak na Tubig sa mga Residensyal Bersyon 1.0., ay dapat magamit sa lahat ng unit. o Para sa R-2 na Pagsaklaw, ang (mga) heat pump na pinapagana ng gas na nakatutugon sa ANSI Z21.40.2 at Z21.40.4 o CSA, na may minimum na UEF na 1.15, ay dapat magamit sa lahat ng unit. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan na pampainit ng tubig at ang minimum na kahusayan ng kagamitan at, para sa mga sistema ng pagpapainit ng tubig gamit ang solar, ang pagkalkula ng minimum na pagtitipid ng enerhiya. 3.11 Nakakonektang thermostat na nakatutugon sa ENERGY STAR na Mga Sertipikadong Smart Thermostat /na mga espesipikasyon ng EPA ENERGY STAR. Para maging kwalipikadong makuha ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusaliang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang modelo ng thermostat. Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 4. MGA OPSYON SA MATAAS NA KAHUSAYAN SA SISTEMA NG DISTRIBUSYON NG HVAC Ang kagamitang HVAC at ang kaugnay na pag-install ng (mga) sistema ng tubo ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng Seksyon R403.3.2. Hindi pinahihintulutan ang resistensya sa kuryente na pagpapainit, hydronic na pagpapainit at heat pump na walang tubo sa ilalim ng opsyong ito. Ang kagamitan sa pagpapainit na direktang pagsusunog na may AFUE na mas mababa sa 80% ay hindi pinahihintulutan sa ilalim ng opsyong ito. Para maging kwalipikadong makuha ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at dapat ipakita ang lokasyon ng kagamitan sa pagpapainit at pagpapalamig at lahat ng paggawa sa mga tubo. 4. MGA OPSYON SA MATAAS NA KAHUSAYAN SA SISTEMA NG DISTRIBUSYON NG HVAC Ang kagamitang HVAC at ang kaugnay na pag-install ng (mga) sistema ng tubo ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng Seksyon R403.3.2. Hindi pinahihintulutan ang resistensya sa kuryente na pagpapainit, hydronic na pagpapainit at heat pump na walang tubo sa ilalim ng opsyong ito. Ang kagamitan sa pagpapainit na direktang pagsusunog na may AFUE na mas mababa sa 80% ay hindi pinahihintulutan sa ilalim ng opsyong ito. Para maging kwalipikadong makuha ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan sa pagpapainit at dapat ipakita ang lokasyon ng kagamitan sa pagpapainit at pagpapalamig at lahat ng paggawa sa mga tubo. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 2.5 0.5 Mga Kredito: SF 0.5 16
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 5. MGA OPSYON SA MAHUSAY NA PAGPAPAINIT NG TUBIG Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 5.3 hanggang 5.8 ang maaaring piliin sa kategoryang ito. Maaaring pagsamahin sa anumang opsyon ang mga item 5.1 at 5.2. Dapat mag-install ng (mga) unit ng drain water heat recovery, na kumukuha ng maruming mainit na tubig mla sa hindi bababa sa dalawang shower, kabilang ang mga kombinasyon ng tub/shower. Katanggap-tanggap, pero hindi kinakailangan, para ikonekta ang tubig sa lababo. Dapat magkaroon ang unit ng pinakamababang kahusayan na 40% kung naka-install para sa pantay na daloy o isang minimum na kahusayan ng 54% kung naka-install para sa hindi pantay na daloy. Dapat na-rate ang naturang mga unit alinsunod sa CSA B55.1 o IAPMO IGC 346-2017 at kaya dapat na may label. 5. MGA OPSYON SA MAHUSAY NA PAGPAPAINIT NG TUBIG Isang opsyon lamang mula sa Mga Item 5.3 hanggang 5.8 ang maaaring piliin sa kategoryang ito. Maaaring pagsamahin sa anumang opsyon ang mga item 5.1 at 5.2. Dapat mag-install ng (mga) unit ng drain water heat recovery, na kumukuha ng maruming mainit na tubig mla sa hindi bababa sa dalawang shower, kabilang ang mga kombinasyon ng tub/shower. Katanggap-tanggap, pero hindi kinakailangan, para ikonekta ang tubig sa lababo. Dapat magkaroon ang unit ng pinakamababang kahusayan na 40% kung naka-install para sa pantay na daloy o isang minimum na kahusayan ng 54% kung naka-install para sa hindi pantay na daloy. Dapat na-rate ang naturang mga unit alinsunod sa CSA B55.1 o IAPMO IGC 346-2017 at kaya dapat na may label. 5.1 5.2 Para maging kwalipikadong makuha ang kreditong ito, ang mga guhit sa permiso ng gusali ay dapat magsama ng isang diagram ng pagtutubero na tumutukoy sa mga unit ng drain water heat recovery at ang layout ng pagtutubero na kinakailangan para mai-install ito. Dapat ibigay ang mga label o iba pang dokumentasyon na nagpapakita na ang unit ay sumusunod sa pamantayan. Para sa kredito ng sistema ng Compact na Distribusyon ng Mainit na Tubig, ang volume ay dapat mag-imbak ng hindi hihigit sa 16 na onsa ng tubig sa pagitan ng pinakamalapit na pinagmumulan ng pinainit na tubig at ang pinakadulong tubo sa pinagkabitan ng supply kung saan kinakalkula gamit ang Seksyon R403.5.2. Dapat ipahiwatig ng mga dokumento sa konstruksyon ang onsa ng tubig sa mga tubo sa pagitan ng pinagmumulan ng mainit na tubig at ang pinakadulo ng pinagkabitan ng supply. Kapag ang pinagkukunan ng mainit na tubig ay ang pinakamalapit na pangunahing plumbing loop o trunk, dapat ito ang maging pangunahin na may isang On Demand na pump sa muling sirkulasyon at dapat magpatakbo ng isang nakalaang ambient return line mula sa pinakamalayong pinagkabitan o dulo ng loop sa pampainit ng tubig. Para maging kwalipikado para sa kreditong ito, dapat magkaroon ang tirahan ng isang minimum na 1.5 na banyo. Dapat kasama ang mga sumusunod sa sistema ng pagpapainit ng tubig: Na-rate ng Energy Star na pampainit ng tubig gamit ang gas o propane na may minimum na UEF ng 0.80. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan na pampainit ng tubig at ang minimum na kahusayan ng kagamitan at, para sa mga sistema ng pagpapainit ng tubig gamit ang solar, ang pagkalkula ng minimum na pagtitipid ng enerhiya. Dapat kasama ang mga sumusunod sa sistema ng pagpapainit ng tubig: 5.5 Pinapagana ng gas na (mga ) heat pump na pampainit ng tubig na nakatutugon sa Tier 2 ng NEEA na Espesipikasyon sa Advanced na Pagpapainit ng Tubig para sa Pinapagana ng Gas na Pagpapainit ng Inimbak na Tubig sa mga Residensyal Bersyon 1.0., ay dapat magamit sa lahat ng unit. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan na pampainit ng tubig at ang minimum na kahusayan ng kagamitan at, para sa mga sistema ng pagpapainit ng tubig gamit ang solar, ang pagkalkula ng minimum na pagtitipid ng enerhiya. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) Mga Kredito: SF 0.5 0.5 0.5 1.5 17
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Dapat kasama ang mga sumusunod sa sistema ng pagpapainit ng tubig: De-kuryenteng heat pump na pampainit ng tubig na nakakatugon sa mga pamantayan para sa Tier III ng NEEA espesipikasyon ng advanced na pagpapainit ng tubig 5.6 De-kuryenteng heat pump na pampainit ng tubig na may minimum na UEF ng 2.9 at paggamit ng isang split system configuration sa air to refrigerant heat exchanger na matatagpuan sa labas. Dapat matugunan ng kagamitan ang Seksyon 4, ng mga kinakailangan para sa lahat ng unit, ng pamantayan ng NEEA na Espesipikasyon sa Advanced na Pagpapainit ng Tubig sa UEF na nabanggit sa itaas Para maging kwalipikadong makuha ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong napili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan na pampainit ng tubig at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Dapat kasama ang isa sa mga sumusunod sa sistema ng pagpapainit ng tubig: 5.7 De-kuryenteng heat pump na pampainit ng tubig na may minimum na UEF ng 2.9 at paggamit ng isang split system configuration sa air to refrigerant heat exchanger na matatagpuan sa labas. Dapat matugunan ng kagamitan ang Seksyon 4, ng mga kinakailangan para sa lahat ng unit, ng pamantayan ng NEEA na Espesipikasyon ng Advanced na Pagpapainit ng Tubig sa UEF na nabanggit sa itaas. Para maging kwalipikadong makuha ang kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong napili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan na pampainit ng tubig at ang minimum na kahusayan ng kagamitan. Dapat isama ng kombinasyon ng pagpapainit ng tubig at sistema ng pagpapainit ng espasyo ang mga sumusunod: 5.8 Pinapagana ng gas na (mga ) heat pump na pampainit ng tubig na nakatutugon sa Tier 2 ng NEEA na Espesipikasyon sa Advanced na Pagpapainit ng Tubig para sa Pinapagana ng Gas na Pagpapainit ng Inimbak na Tubig sa mga Residensyal Bersyon 1.0., ay dapat magamit sa lahat ng unit. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat tukuyin ang uri ng kagamitan na pampainit ng tubig at ang minimum na kahusayan ng kagamitan at, para sa mga sistema ng pagpapainit ng tubig gamit ang solar, ang pagkalkula ng minimum na pagtitipid ng enerhiya. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) 2.0 2.5 2.5 18
2021 Kodigo ng Enerhiya ng Estado ng Washington - Residensyal Iniuutos na Pagsunod sa Kodigo ng Enerhiya para sa Lahat ng Sona ng Klima sa Washington Isang Pamilya - Bago at Mga Karagdagan (nagkabisa noong Marso 15, 2024) Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 6. OPSYON SA NABABAGONG ENERHIYA NG KURYENTE Para sa bawat 600 kWh ng pag-generate ng kuryente sa bawat unit ng bahay na ibinibigay taon-taon ng on-site na hangin o solar na kagamitan, isang 0.5 na kredito ang dapat payagan, hanggang 4.5 na mga kredito. Dapat kalkulahin ang pag-generate tulad ng sumusunod: Para sa mga solar na sistema ng kuryente, ang disenyo ay dapat ipakita para matugunan ang pangangailangang ito gamit ang calculator ng Pambansang Laboratoryo ng Nababagong Enerhiya (National Renewable Energy Laboratory, PVWATT) o inaprubahang kahalili ng opisyal ng kodigo. Dapat isama sa mga plano ang dokumentasyong nagsasaad ng access sa solar. 6.1 Para sa mga proyekto ng pag-generate gamit ang hangin, ang mga disenyo ay dapat magdokumento ng taunang pagbuo ng kuryente batay sa power curve ng wind turbine; average na taunang bilis ng hangin sa site; pamamahagi ng dalas ng bilis ng hangin sa site at taas ng tore. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat ipakita ang photovoltaic o uri ng kagamitan sa wind turbine, magbigay ng dokumentasyon ng access sa solar at hangin, at isama ang isang pagkalkula ng minimum na taunang produksyon ng lakas ng enerhiya. Talahanayan 406.3 - Mga Kredito sa Enerhiya (Isang Pamilya) Opsyon Paglalarawan 7. OPSYON SA PAKETE NG APPLIANCE 7.1 Dapat na bago at naka-install sa unit ng tirahan ang lahat ng sumusunod na appliance at dapat matugunan ang mga sumusunod na pamantayan: 1. Dishwasher, standard - na rate ng Energy Star, Pinakamahusay sa 2021 o Dishwasher, compact - na rate ng Energy Star (Bersyon 6.0) 2. Refrigerator (kung ibinigay) - na rate ng Energy Star (Bersyon 5.1) 3. Washing machine (Residensyal) - na rate ng Energy Star (Bersyon 8.1) 4. Dryer - na rate ng Energy Star, Pinakamahusay sa 2022 Para maging kwalipikado sa pagkuha ng kreditong ito, dapat tukuyin ng mga guhit sa permiso ng gusali ang opsyong pinipili at dapat ipakita ang uri ng appliance at magbigay ng dokumentasyon ng pagsunod sa Energy Star. Sa oras ng inspeksyon, dapat na naka-install at konektado sa mga utilidad ang lahat ng appliance. Hindi pinapayagang ma-install sa unit ng tirahan ang mga tubo ng dryer at panlabas na dryer vent cap. a. Ang isang alternatibong pinagmumulan ng pagpapainit na may sukat na maximum na 0.5 Watts/ft2 (katumbas) ng pinainit na lugar ng sahig o 500 Watts, alinman ang mas malaki, ay maaaring i-install sa unit ng tirahan. b. Tingnan ang Seksyon R401.1 at gusaling tirahan sa Seksyon R202 para sa saklaw ng Grupo R-2. c. Maaari lamang kunin ang Opsyon 3.9 sa Mga Opsyon 3.1 at 3.3. Para maging kwalipikado sa pagkuha ng Opsyon 3.8 na may 3.3, ang sistema ay dapat na 1-2 bilis ng sistema ng heat pump. Ang mga variable na kapasidad ng mga heat pump ay hindi kwalipikado sa pagkuha sa opsyong ito. d. Maaari lamang kunin ang opsyong ito kung naghahatid ng Uri ng Sistema na 4 o 5 mula sa Talahanayan R406.2. e. Kabilang sa mga pangunahing lugar sa tirahan, kainan, kusina, mga silid ng pamilya, at mga katulad na lugar. f. Maaari lamang kunin ang Opsyon 3.11 sa Mahusay na Pagpapainit ng Tubig sa Opsyon 5.1 o 5.2. Ang sukat ng kagamitan para sa pagpapainit ng espasyo ay dapat kalkulahin ayon sa itinatakda sa Seksyon R403.7 na may mas mataas na kapasidad na magbigay ng minimun na 75 porsyento ng pinakamataas na pangangailangan ng mainit na tubig o dapat sukatin alinsunod sa mga inaprubahang detalye o patnubay ng tagagawa. Ang karagdagang pampainit para sa sistema ng pagpapainit ng tubig ay dapat na alinsunod sa Seksyon R403.5.7. Iniuutos na Path - Isang Pamilya WSEC-R 2021 na Edisyon ng EPCA C103 (V 01/2024) Mga Kredito: SF 0.5 - 4.5 Mga Kredito: SF 0.5 19