Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian, TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (Jenis Bangunan), Bahagian Pembahagian, Tenaga Nasional Berhad, Wisma TNB Jalan Timur, Petaling Jaya, Selangor Disclaimer This guidebook does not confer legal rights or impose legal obligations upon any member of the public. While TNB has made every effort to ensure the accuracy of the discussion in this presentation, the obligations of the regulated community are determined by statues, regulations or other legally binding requirements. In the event of a conflict between the discussion in this presentation and any statute or regulation, this presentation would not be controlling.
KATA-KATA ALUAN Objektif Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (Jenis Bangunan) Bahagian Pembahagian, TNB ini adalah untuk memperkenalkan piawai terbaru rekabentuk pencawang elektrik (jenis bangunan) di Bahagian Pembahagian, TNB. Rekabentuk piawai pencawang elektrik ini penting dalam penyeragaman rekabentuk pencawang elektriktik (jenis bangunan) untuk kerja pembinaan serta senggaraan pencawang elektrik bangunan pencawang elektrik. Adalah diharapkan dengan adanya Buku Panduan ini, kerja-kerja di tapak dapat dijalankan dengan lancar. Bekalan elektrik kepada pengguna TNB dapat disambung pada masa yang dijanjikan. Hj. Ismail bin Mohd Din Pengurus Besar Kanan Jabatan Pengurusan Aset Bahagian Pembahagian TNB Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik PENGHARGAAN Sekalung tahniah diucapkan kepada pihak pengurusan Bahagian Pembahagian, Tenaga Nasional Berhad di atas kejayaan menerbitkan Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (Jenis Bangunan) ini. Ribuan terima kasih kepada Hj. Ismail Mohd Din, Pengurus Besar Kanan, Jabatan Pengurusan Aset di atas sokongan beliau terhadap usaha penerbitan edisi semakan Buku Panduan ini. Kami juga ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga di atas segala usaha ahli kumpulan kerja Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (Jenis Bangunan), yang terdiri daripada Encik Ideris Shamsudin, Ir. Tan Siew Hwa, and Encik Kok Sheng Kheun. Tidak lupa juga buat Encik Anuar Hanafiah dan Ir. Lau Chee Chong di atas bimbingan dan maklumbalas sepanjang penyediaan dan penulisan Buku Panduan ini. Terima kasih khas kepada Prof. Madya Dr. Au Mau Teng dan Dr. Noor Miza Muhamad Razali di atas kerja keras mereka menyunting buku panduan ini. Akhir kata, ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih diberikan kepada semua yang terlibat, samada secara langsung atau tidak langsung, atas sumbangan idea dan bahan-bahan sehingga Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik ini dapat disiapkan dengan jayanya. Terima kasih. Dr. Abu Hanifah bin Azit Ketua Jurutera Perancangan dan Pembangunan Sistem Jabatan Pengurusan Aset Bahagian Pembahagian TNB Bahagian Pembahagian | TNB i
ii Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik KANDUNGAN 1. Objektif 2. Rekabentuk Baru Pencawang Elektrik 11/0.4kV 3. Rekabentuk Baru Stesen Suis Utama 11kV 4. Saiz Tapak Pencawang Elektrik dan Stesen Suis Utama 5. Struktur Asas Bangunan Pencawang Elektrik 11/0.4kV & 11kV 6. Pagar, Pintu dan Tingkap Bangunan Pencawang Elektrik 11/0.4kV & 11kV 7. Keperluan Paip untuk Kabel di Pencawang Elektrik 11/0.4kV & 11kV 8. Keperluan Rawatan Slab Bumbung 9. Keperluan Sistem Pemadam Kebakaran 10. Pagar Pencawang Elektrik 11. Ringkasan Saiz Rekabentuk Piawai Pencawang Elektrik 11/0.4kV (Tanpa Bilik Jangka) 12. Ringkasan Saiz Rekabentuk Piawai Pencawang Elektrik 11/0.4kV (Dengan Bilik Jangka) 13. Ringkasan Saiz Rekabentuk Piawai Pencawang Elektrik Stesen Suis Utama 11kV Bahagian Pembahagian | TNB M/s 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 SENARAI LAMPIRAN M/s Lampiran A1 : P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang (VCB) Lampiran A2 : P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang (VCB) Lampiran A3 Lampiran A4 Lampiran B1 Lampiran B2 Lampiran B3 Lampiran B4 Lampiran C1 Lampiran C2 Lampiran C3 Lampiran C4 Lampiran D1 Lampiran D2 Lampiran D3 Lampiran D4 Lampiran E1 Lampiran E2 Lampiran E3 Lampiran E4 Lampiran E5 Lampiran E6 Lampiran F Lampiran G 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 : P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) : P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) : P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (VCB) : P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (VCB) : P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) : P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) : P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) : P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) : Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian : Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Dengan 1 Bilik Alatubah : Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Dengan 2 Bilik Alatubah : Stesen Suis Utama 11kV Bersambung : Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Dengan 1 Bilik Alatubah : Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Dengan 2 Bilik Alatubah : Rekabentuk & Keperluan Bilik Jangka : Perentangan Kabel Servis dan Pemasangan Metering CT Untuk Pengguna Voltan Rendah Pukal : Transformer Guard : Rekabentuk Piawai Papan Tanda Pencawang : Rekabentuk Piawai Penanda Alat Pemadam Api : Keperluan Lampu & Soket Elektrik Dalam Pencawang Elektrik : Butiran Pepasangan Pembumian : Rekabentuk Manhole Untuk Feeder Pillar : Electrical Manhole For HV (11kV) Cable : Pencawang Pembahagian Utama 33/11kV : Stesen Suis Utama 33kV 31 34 35 37 38 41 44 46 48 52 Lampiran H Lampiran I Lampiran J Lampiran K Lampiran L Lampiran M Lampiran N Lampiran O Lampiran P
1. Objektif Objektif Buku Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (Jenis Bangunan) Bahagian Pembahagian, TNB ini ialah untuk memperkenalkan piawai terbaru rekabentuk pencawang elektrik (jenis bangunan) di Bahagian Pembahagian, TNB, termasuk Pencawang Elektrik 11/0.4kV, Stesen Suis Utama 11kV, Stesen Suis Utama 11kV dengan alatubah 11/0.4kV, Stesen Suis Utama 33kV dan Pencawang Pembahagian Utama 33/11kV. 2. Rekabentuk Baru Pencawang Elektrik 11/0.4kV Terdapat 8 jenis rekabentuk baru pencawang elektrik 11/0.4kV (jenis bangunan): i. Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersendirian (Stand-alone) Dengan Pepasangan VCB Tanpa Bilik Jangka ii. Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersendirian (Stand-alone) Dengan Pepasangan VCB Dengan Bilik Jangka iii. Rekabentuk Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersambung (Attached) Dengan Pepasangan VCB Tanpa Bilik Jangka iv. Rekabentuk Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersambung (Attached) Dengan Pepasangan VCB Dengan Bilik Jangka v. Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersendirian (Stand-alone) Dengan Pepasangan RMU Tanpa Bilik Jangka vi. Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersendirian (Stand-alone) Dengan Pepasangan RMU Dengan Bilik Jangka vii. Rekabentuk Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersambung (Attached) Dengan Pepasangan RMU Tanpa Bilik Jangka viii. Rekabentuk Pencawang Elektrik 11/0.4kV Bersambung (Attached) Dengan Pepasangan RMU Dengan Bilik Jangka Ciri-ciri asas rekabentuk baru pencawang elektrik 11/0.4kV (jenis bangunan) adalah seperti berikut: i. ii. Penggantian Papan Agihan Voltan Rendah (PAVR) dengan peti pembekal. Bilik jangka untuk pengguna kuasa besar adalah sebahagian daripada bangunan pencawang elektrik. Saiz pencawang elektrik telah mengambil kira keperluan pemasangan SCADA / DA. iii. iv. Memuatkan maksima 5 panel VCB untuk jenis pencawang elektrik dengan pepasangan VCB Rujuk Lampiran A - D untuk rekabentuk terperinci. Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 3. Rekabentuk Baru Stesen Suis Utama 11kV Terdapat 6 jenis rekabentuk baru stesen suis utama 11kV (jenis bangunan): i. Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian (Stand-alone) Tanpa Alatubah ii. Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian (Stand-alone) Dengan 1 unit Alatubah iii. Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian (Stand-alone) Dengan 2 unit Alatubah iv. Rekabentuk Stesen Suis Utama 11kV Bersambung (Attached) Tanpa Alatubah v. Rekabentuk Stesen Suis Utama 11kV Bersambung (Attached) Dengan 1 unit Alatubah vi. Rekabentuk Stesen Suis Utama 11kV Bersambung (Attached) Dengan 2 unit Alatubah Secara lazimnya Stesen Suis Utama 11kV dibina untuk: Memberi bekalan elektrik kepada Pengguna Kuasa Besar 11kV
Penyuisan beban / pembekal dengan tujuan menyenangkan operasi sistem. Contoh: Pengguna berada jauh daripada punca bekalan sediada; rekabentuk sistem; untuk memastikan masa menyuapbalik bekalan kepada pengguna sewaktu gangguan bekalan adalah minima. Sekiranya terdapat pengguna berdekatan dengan stesen suis utama yang memerlukan bekalan voltan rendah, alatubah 11/0.4kV dipasang di stesen suis utama untuk memberi bekalan voltan rendah kepada pengguna voltan rendah. Ciri-ciri asas rekabentuk baru Stesen Suis Utama 11kV (jenis bangunan) adalah seperti di bawah: i. Memuatkan sekurang-kurangnya 8 panel VCB pembekal dan 1 Bus Section ii. iii. Saiz Stesen Suis Utama telah mengambil kira keperluan pemasangan SCADA/DA. Sekiranya Stesen Suis Utama dibina untuk memberi bekalan kepada Pengguna Kuasa Besar 11kV, bilik jangka (2m x 2m) perlu ditambah pada bangunan stesen suis tersebut. Saiz bilik suis boleh dipinda mengikut kehendak sistem (dengan pertambahan atau pengurangan panel VCB). iv. Rujuk Lampiran E untuk rekabentuk terperinci. Bahagian Pembahagian | TNB 1
2 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 4. Saiz Tapak Pencawang Elektrik dan Stesen Suis Utama Saiz tapak pencawang elektrik dan stesen suis utama bersendirian perlu mematuhi keperluan kawasan belakang dan bidang hadapan (setback dan frontage) pihak berkuasa tempatan. Tapak perlu disi dengan 6" high grade crusher run dilapis dengan 2"mm premix / simen. 5. Struktur Asas Bangunan Pencawang Elektrik 11/0.4kV & 11kV Struktur asas (foundation) Pencawang Elektrik dibina berdasar kepada keadaan tanah di tapak, sekiranya perlu, piling perlu dilaksanakan. Semua rekabentuk civil perlu dilakukan dan diluluskan oleh Jurutera Awam Profesional. 1" tebal 1:1 cement sand screen bedding perlu direntang pada ground beam, selepas lapisan ini kering, selapisan bitunimuous felt direntang bersama liquefied bitumen. Beban rekabentuk (design load) perlu mematuhi kriteria 10kN/sq.m dengan peralatan seperti di bawah: Jenis Bilik Peralatan Berat Bilik alatubah Alatubah 7,000 kg Bilik alatsuis VCB 1,000 kg setiap panel VCB Bilik alatsuis RMU 1,000 kg setiap RMU Secara lazimnya, semua dinding perlu dibina dengan Well-Burnt-Red Clay Bricks dengan 1:3 cement sand mortar. Dinding perimeter adalah 230mm tebal, dinding di antara bilik alatsuis dan bilik alatubah adalah 230mm tebal dan 2100mm tinggi. Semua dinding perlu diperkukuhkan dengan expanded metal (Exmet) pada setiap 4 lapisan. Kelegaan antara bahagian bawah beam dan bahagian bawah trench adalah 600mm minima. Bahagian Pembahagian | TNB 6. Pagar, Pintu dan Tingkap Bangunan Pencawang Elektrik 11/0.4kV & 11kV Pagar (fence) untuk Pencawang Elektrik Bersendirian boleh dikecualikan di kawasan yang sesuai dan diganti dengan concrete kerb 150mm (lebar) x 450mm (tinggi) untuk menandakan tapak pencawang elektrik. Pintu pagar pencawang elektrik diganti dengan removable barriers supaya jalan masuk ke pencawang elektrik tidak terhalang. Untuk Pencawang Elektrik Bersambung, removable barriers perlu dipasang 3 meter di depan pintu bilik alatsuis dan bilik alatubah supaya jalan masuk ke pencawang elektrik tidak terhalang. Pintu pencawang elektrik dibina mengikut spesifikasi berikut: Bilik alatsuis: 1500mm (W) x 3000mm (H) Pintu Komposit F.R.P dengan stainless steel anti vermin netting dipasang di bahagian dalam pintu. Bilik alatubah: 2400mm (W) x 3000mm (H) Pintu Komposit F.R.P dengan stainless steel anti vermin netting dipasang di bahagian dalam pintu. Tingkap pencawang elektrik dibina mengikut spesifikasi berikut: Batu Angin (Ventilation Cement Block) dengan stainless steel anti vermin netting dengan rangka stainless steel dipasang sebelah luar tingkap. 7. Keperluan Paip untuk Kabel di Pencawang Elektrik 11/0.4kV & 11kV Paip-paip yang direntang ke peparit / manhole pencawang elektrik perlu daripada jenis PVC Class B dan pada sesuatu kecerunan supaya air tidak tertakung. Draw wire perlu disediakan di setiap paip. Pencawang elektrik 11/0.4kV jenis RMU dan jenis VCB memerlukan 2 lapisan 3 batang paip PVC Class B 150mmp direntang daripada peparit hingga melepasi longkang dan /atau bahu jalan. Pencawang elektrik Stesen Suis 11kV memerlukan 1 lapisan 4 batang paip PVC Class B 150mmp dan 1 lapisan 3 batang paip PVC Class B 200mmp daripada peparit hingga melepasi longkang dan /atau bahu jalan (Bersesuaian dengan praktis di kawasan masing-masing). Setiap Feeder Pillar memerlukan 2 lapisan 4 batang atau 1 lapisan 8 batang paip PVC Class B 150mmp direntang daripada peparit hingga melepasi longkang dan /atau bahu jalan.
8. Cat Bangunan Pembahagian Pencawang Elektrik TNB Bahagian Kesemua bangunan pencawang elektrik Bahagian Pembahagian TNB perlu dicatkan dengan warna bersesuaian dengan warna pembangunan sekelilingnya. Bahagian dinding bangunan yang berhadapan dengan laluan jalan utama perlu dicatkan dengan maklumat TNB CareLine. Lantai di dalam bangunan pencawang elektrik perlu dirata dan dilicinkan serta disediakan cat 2 tin 5 litre Epoxy Green Paint. 9. Keperluan Rawatan Slab Bumbung Arkitek perlu merekabentuk semua bumbung pencawang elektrik / stesen suis utama (11kV) (kaedah flat-roof dan juga gable roof) supaya ia tidak menakung air dalam segala situasi dan satu lapisan bituminuous pada slab bumbung konkrit kalis air perlu dilaksanakan. Bagi pencawang elektrik /stesen suis (11kV) jenis bersambung (attached), sekiranya terdapat paip melintasi bahagian atas Pencawang, 2 lapisan slab bumbung konkrit kalis air perlu dibina, dimana lapisan pertama (yang paling dekat dengan pencawang elektrik) perlu direkabentuk supaya bumbung tersebut tidak menakung air dalam segala situasi dan mempunyai lapisan bituminuous sebagai bahan kalis air. 10. Keperluan Sistem Pemadam Kebakaran Pencawang Elektrik Bersambung (attached) memerlukan pemasangan sistem pemadam kebakaran oleh pengguna yang memenuhi criteria-kriteria berikut:
Sistem pemadam kebakaran lengkap merangkumi system pemadaman (suppression system), pengesanan dan penggeraan. Mestilah menggunakan bahan dan komponen yang telah diuji dan mendapat kelulusan dari badan pengujian antarabangsa atau tempatan yang diiktiraf (UL, FM, LPCB atau yang seumpamanya)
Agen pemadam kebakaran perlu mendapat perakuan dari Bomba untuk penggunaan limpahan menyeluruh (total flooding).
Perlu direkabentuk, diuji dan dipasang supaya sesuai dengan binaan bangunan dan pencawang.
Agen pemadaman (extinguishing agent) perlu tidak mengotorkan atau meninggalkan kesan atau mengakibatkan pengaratan kepada perkakasan elektrikal dan elektronik. Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik
Agen pemadaman mestilah mesra alam sepertimana yang tersenarai dalam Kyoto Potocol, Montreal Protocol dan EPA SNAP List / EPEE (European Patnership for Energy and Environment).
Agen pemadaman mestilah sesuai untuk kegunaan kawasan berpenghuni. Mestilah berupaya memadam kebakaran Kelas Api A, B, C dan E.
Jaminan 5 tahun daripada tarikh pemasangan diberi oleh pembekal merangkumi perkara- perkara diatas dan jika belaku discaj secara kemalangan, jaminan tersebut perlu meliputi kesanggupan pengeluar membersih, mengganti sistem dan sebarang aset TNB yang rosak. Sistem pemadam kebakaran yang dipasang di premis-premis TNB mestilah diakui sebagai memenuhi Standard Antarabangsa seperti berikut: Sistem pemadam (suppression) MS ISO 14520
Gases Fire Extinguishing System NFPA 2001
Clean Agent Fire Extinguishing System NFPA 2010
Aerosol System Sistem penggeraan dan pengesanan ISO 7240
Fire Detection and Alarm System NFPA 72
Standards for Protective Signalling EN 54
Standardization for All Component Parts of a Fire System Segala kerja-kerja senggaraan mestilah dibuat oleh pengguna atau pemilik bangunan berdasarkan standard NFPA: 2001 and ISO14520. Kipas sedut asap (exhaust fan) 12" minima (with flap) beserta kawalan thermostat dan interlock juga perlu dipasang di pencawang elektrik /stesen suis 11kV jenis bersambung (attached). Bahagian Pembahagian | TNB 3
4 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 11. Ringkasan Saiz Rekabentuk Piawai Pencawang Elektrik 11/0.4kV (Tanpa Bilik Jangka) BUILDING TYPE SGEAR OVERALL (mm) S/GEAR ROOM (mm) TX ROOM (mm) DEPTH (mm) 1 2 3 4 SINGLE CHAMBER DOUBLE CHAMBER SINGLE CHAMBER DOUBLE CHAMBER STAND-ALONE VCB STAND-ALONE VCB ATTACHED VCB ATTACHED VCB 7600 X 5100 10600 X 5100 8600 X 5700 13000 X 5700 4600 4600 5600 7000 3000 3000 3000 3000 5100 5100 5700 5700 5 6 7 8 SINGLE CHAMBER DOUBLE CHAMBER SINGLE CHAMBER DOUBLE CHAMBER STAND-ALONE RMU STAND-ALONE RMU ATTACHED RMU ATTACHED RMU 7000 X 4000 10000 X 4000 8000 X 5700 13000 X 5700 4000 4000 5000 7000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 5700 5700 12. Ringkasan Saiz Rekabentuk Piawai Pencawang Elektrik 11/0.4kV (Dengan Bilik Jangka) BUILDING TYPE SGEAR 1 SINGLE CHAMBER 2 DOUBLE CHAMBER 3 SINGLE CHAMBER 4 DOUBLE CHAMBER STAND-ALONE VCB STAND-ALONE VCB VCB ATTACHED VCB ATTACHED OVERALL (mm) 7600 X 5700 10600 X 5700 7600 X 5700 12000 X 5700 S/GEAR ROOM (mm) 4600 4600 4600 6000 TX ROOM (mm) 3000 3000 3000 3000 SINGLE CHAMBER 5 6 DOUBLE CHAMBER 7 SINGLE CHAMBER 8 DOUBLE CHAMBER STAND-ALONE RMU STAND-ALONE RMU RMU ATTACHED RMU ATTACHED 7000 X 5700 10000 X 5700 7000 X 5700 11000 X 5700 4000 4000 4000 5000 3000 3000 3000 3000 Semua saiz pencawang elektrik adalah bersesuaian dengan pemasangan SCADA/DA Bahagian Pembahagian | TNB DEPTH (mm) 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 13. Ringkasan Saiz Rekabentuk Piawai Pencawang Elektrik Stesen Suis Utama 11kV BUILDING TYPE SGEAR OVERALL (mm) 1 2 3 4 ATTACHED 5 SSU with 1 Tx ATTACHED SSU with 2 Tx ATTACHED 6 SSU w/o Tx STAND-ALONE VCB SSU with 1 Tx STAND-ALONE VCB SSU with 2 Tx STAND-ALONE VCB VCB SSU w/o Tx VCB VCB 7000 x 6000 10500 x 5700 14000 x 5700 7000 x 6000 10500 x 5700 14000 x 5700 S/GEAR ROOM (mm) 7000 7500 8000 7000 7500 8000 TX ROOM (mm) 0 3000 3000 0 3000 3000 DEPTH (mm) 6000 5700 5700 6000 5700 5700
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran A1: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang (VCB) 2195 300 Lampiran A1:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang (VCB)FEEDER PILLAR 3050 Bahagian Pembahagian | TNB 5
6 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran A2: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang (VCB) 50 250 3050 600 200 115 150 Lampiran A2:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang (VCB)FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 150 300 350 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran A3: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) ROOM 2910 3050 300 Lampiran A3:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang dengan Bilik Jangka (VCB) Bahagian Pembahagian | TNB 7
8 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran A4: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) 50 50 FEEDER PILLAR 600 250 115 ROOM 1315 100 150 350 Lampiran A4:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang dengan Bilik Jangka (VCB) 370 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran B1: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (VCB) 50 600 115 PILLARSWITCHGEARROOMFEEDER PILLARTRANSFORMERROOMFEEDER PILLAR 250 50 100 Lampiran B1:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (VCB) Bahagian Pembahagian | TNB 9
10 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran B2: P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (VCB) 500 500 250 50 50 50 115 FEEDER PILLARFEEDER PILLARFEEDER PILLARFEEDER PILLAR 200 200 115 600 250 600 230 80 450 150 150 150 150 230 1500 230 230 230 230 FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 1500 Lampiran B2:P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (VCB) 40 900 100 350 1250 1800 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran B3: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) ROOMLampiran B3:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruangdengan Bilik Jangka (VCB) Bahagian Pembahagian | TNB 11
12 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran B4: P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (VCB) 50 50 ROOMMETER ROOMLampiran B4:P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruangdengan Bilik Jangka (VCB) 250 50 250 FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 200 600 600 80 115 200 115 300 150 3050 FEEDER PILLAR 150 150 150 450 230 900 100 230 350 1250 1800 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran C1: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang (RMU) 50 400 600 300 250 50 115 3050 C1:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang (RMU)FEEDER PILLAR 100 300 Bahagian Pembahagian | TNB 13
14 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran C2: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang (RMU) 400 Lampiran C2:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang (RMU)FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 300 3050 150 350 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran C3: P/E 11/0.4kV Bersendirian 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) 50 ROOM 600 300 250 50 115 3050 Lampiran C3:P/E 11/0.4kV Bersendirian1 Ruang dengan Bilik Jangka (RMU) 100 Bahagian Pembahagian | TNB 15
16 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran C4: P/E 11/0.4kV Bersendirian 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) 50 50 600 250 115 100 350 1315 150 Lampiran C4:P/E 11/0.4kV Bersendirian2 Ruang dengan Bilik Jangka (RMU)FEEDER PILLAR Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran D1: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (RMU) FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 250 600 100 50 50 115 Lampiran D1:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang (RMU) Bahagian Pembahagian | TNB 17
18 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran D2: P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (RMU) 500 500 250 50 50 50 115 FEEDER PILLARFEEDER PILLARFEEDER PILLARFEEDER PILLAR 200 200 115 600 250 600 230 80 D2:P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang (RMU) 450 150 150 150 150 230 1500 230 230 230 230 FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 1500 900 350 40 100 1250 1800 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran D3: P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) ROOM Lampiran D3:P/E 11/0.4kV Bersambung 1 Ruangdengan Bilik Jangka (RMU) Bahagian Pembahagian | TNB 19
20 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran D4: P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruang Dengan Bilik Jangka (RMU) 50 50 200 250 50 250 80 600 600 115 FEEDER PILLAR FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 200 115 900 3050 300 150 150 150 150 230 1250 Lampiran D4:P/E 11/0.4kV Bersambung 2 Ruangdengan Bilik Jangka (RMU) 100 ROOMMETER ROOM 1800 350 450 230 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran E1: Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian SWITCHGEAR ROOMBATTERY ROOM Lampiran E1:Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Bahagian Pembahagian | TNB 21
22 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran E2: Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Dengan 1 Bilik Alatubah TRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOM 2795 300 FEEDER PILLAR SWITCHGEAR ROOMBATTERY ROOMTRANSFORMERROOM 3050 Lampiran E2:Stesen Suis Utama 11kVBersendirian dengan 1 Bilik Alatubah 350 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran E3: Stesen Suis Utama 11kV Bersendirian Dengan 2 Bilik Alatubah SWITCHGEAR ROOM 400 600 1314 250 50 404 BATTERY ROOMTRANSFORMERROOM ROOMTRANSFORMERROOM Lampiran E3:Stesen Suis Utama 11kVBersendirian dengan 2 Bilik Alatubah 3050 150 FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 115 300 150 350 350 Bahagian Pembahagian | TNB 23
24 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran E4: Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Lampiran E4:Stesen Suis Utama11kV Bersambung SWITCHGEAR ROOM SWITCHGEAR ROOM 950 BATTERY ROOM Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran E5: Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Dengan 1 Bilik Alatubah SWITCHGEAR ROOM 50 250 200 50 50 600 115 115 600 80 FEEDER PILLAR 200 250 150 150 150 450 3050 SWITCHGEAR 300 150 230 230 230 1500 230 900 FEEDER PILLAR 950 Lampiran E5:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 1 Bilik Alatubah 100 350 1250 BATTERYROOM 1800 BATTERYROOMTRANSFORMERROOM Bahagian Pembahagian | TNB 25
26 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 50 SWITCHGEAR ROOM 50 250 250 50 200 115 600 600 115 950 80 200 FEEDER PILLAR 150 FEEDER PILLAR 450 3050 SWITCHGEAR 300 150 150 230 150 1500 230 230 230 Lampiran E5a:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 1 Bilik Alatubah (Option) 100 1250 900 350 BATTERYROOM BATTERYROOMTRANSFORMERROOM 1800 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran E6: Stesen Suis Utama 11kV Bersambung Dengan 2 Bilik Alatubah 1200 50 50 200 50 1200 600 600 115 200 115 80 250 250 300 300 150 950 SWITCHGEAR ROOMLampiran E6:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 2 Bilik Alatubah 450 3050 3050 150 150 1500 150 1500 230 FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 230 230 TRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMFEEDER PILLARFEEDER PILLAR 40 230 230 BATTERYROOM 230 900 100 350 1250 BATTERYROOM 1800 Bahagian Pembahagian | TNB 27
28 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 1200 1200 50 250 50 50 200 115 200 600 600 FEEDER PILLARFEEDER PILLAR 115 250 80 150 950 450 3050 3050 300 300 150 1500 150 150 1500 230 230 230 BATTERYROOM 230 230 230 900 TRANSFORMERROOMSWITCHGEAR ROOMTRANSFORMERROOMFEEDER PILLARFEEDER PILLAR 40 100 1800 BATTERYROOM 1250 350 SWITCHGEAR ROOMLampiran E6a:Stesen Suis Utama11kVBersambung dengan 2 Bilik Alatubah (Option) Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran F: Rekabentuk & Keperluan Bilik Jangka 3470 100 1910 100 1642 100 Bahagian Pembahagian | TNB 29
30 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 146 914 2873 142 24 142 24 2134 1883 Saiz minima bilik jangka adalah 2m x 2m. Bilik jangka perlu mempunyai pintu masuk yang berasingan daripada pintu bilik alatubah dan perkakasuis. Laluan ke pintu masuk tersebut tidak boleh dihalang. Dinding di antara bilik alatubah dengan bilik jangka berketinggian 2300mm (7 kaki). Manakala jeriji (galvanised zinc grill-orange in colour) perlu dipasang di bahagian atas dinding tersebut sehingga ke siling oleh pemaju / pengguna. Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran G: Perentangan Kabel Servis dan Pemasangan Metering CT Untuk Pengguna Voltan Rendah Pukal Bagi pengguna voltan rendah pukal, alatubah arus jangka Metering CT dipasang pada kabel voltan rendah serbis (PVC PVC 1 Teras 500mmp) yang disambung pada bahagian sekundar alatubah. Pemilik / pemaju perlu melaksanakan ujian penebatan, ujian keterusan (continuity test) dan ujian fasa sebelum tamatan kabel dibuat oleh pihak TNB. Sesalinan laporan ujian-ujian di atas perlu dimaju kepada pihak TNB. Transformer LV Cable Support Bracket dipasang untuk menyokong kabel voltan rendah dan metering CT di atas. Saiz kabel servis yang boleh dipasang oleh pemilik / pemaju adalah bergantung kepada beban maksima pengguna dan had kepada jenis kabel berikut: TNB akan merentang kabel serbis dalam concrete trench kepada pengguna sekiranya jarak bilik MSB adalah tidak melebihi 30m daripada pencawang elektrik TNB.
Kabel VR 500mmp 1 teras Aluminium, PVC/PVC Earthing Copper tape (extended from Transformer Star-Point Connection) perlu direntang dalam concrete trench tersebut (di bawah kabel servis pada bahagian dasar trench) untuk mewujudkan fault current return path kabel servis. Selepas kabel servis direntang, concrete trench perlu diisi penuh dengan pasir.
Kabel VR 500mmp 1 teras Copper, PVC/PVC Bilangan kabel maksima yang boleh dipasang pada setiap fasa adalah 2 nos sahaja. Sekiranya kabel serbis adalah melebihi 30m, kabel serbis kepada pengguna perlu direntang dan diselenggara oleh pemilik / pemaju dengan mengambil kira syarat-syarat berikut: Susutan voltan (Volt-drop) Metering CT akan memberi bacaan arus kepada jangka pengguna (kWh meter) melalui 2.5mmp 12-core (copper) multiple core cables. Bacaan voltan kepada jangka diambil daripada LV busbar bushing pada transformer tail melalui 2.5mmp 12-core (copper) multiple core cables. Kehilangan tenaga (Losses) Multiple core cables ini direntang pada cable tray yang disambung dari bilik alatubah ke bilik jangka. Perlindungan fizikal kabel PVC/PVC supaya kerosakan kabel servis tidak mudah berlaku Transformer MV Cable Support Bracket juga perlu dipasang pada bahagian primary alatubah untuk menyokong kabel 11kV. Semua lukisan & pengiraan teknikal perlu mendapatkan kelulusan Professional Engineer dan dimajukan kepada pihak TNB. Multiple core cables dan galvanized mild steel cable tray (300mm lebar) perlu disediakan oleh pemilik / pemaju. Bahagian Pembahagian | TNB 31
32 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik (a) Bahagian Pembahagian | TNB Gambarajah: Cara Pemasangan CT untuk Pengguna Voltan Rendah Pukal (b)
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 33
34 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB Lampiran H: Transformer Guard
Lampiran I: Rekabentuk Piawai Papan Tanda Pencawang Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 35
36 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Berdasar kepada Peraturan-Peraturan Elekrtik : Peraturan 38 1. Notis " DILARANG MASUK " hendaklah diletakkan diluar tempat yang mengandungi kelengkapan elektrik jika gangguan tanpa kebenaran pada kelengkapan itu adalah dijangkakan dan jika gangguan sedemikian adalah membahayakan. 2. Notis hendaklah daripada bahan yang sesuai, 350mm lebar dan 240mm tinggi dengan huruf berwarna hitam di atas latar belakang berwarna putih, dan perkataan " DILARANG MASUK " hendaklah di tulis dengan besar ditengah-tengah, dengan tulisan berukuran 290mm panjang dan 30mm tinggi dan jarak hurufnya ialah 6mm. 3. Notis " BAHAYA " hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dilihat berdekatan dengan papansuis 4. Notis " BAHAYA " hendaklah daripada bahan yang sesuai, berukuran 240mm lebar dan 350mm tinggi dengan huruf berwarna "MERAH" di atas latar belakang berwarna putih, dan di atasnya hendaklah mempunyai tiga (3) halilintar biasa yang setiapnya berukuran 80mm tinggi dan 6mm lebar pada bahagian yang paling lebar, dan dibawahnya perkataan " BAHAYA " hendaklah ditulis dengan huruf besar, dengan tulisan 190mm panjang dan 28mm tinggi dan jaraknya ialah 6mm. 5. Notis-notis hendaklah mudah dibaca dan ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. Bahagian Pembahagian | TNB
Lampiran J: Rekabentuk Piawai Penanda Alat Pemadam Api Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 37
38 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran K: Keperluan Lampu & Soket Elektrik Dalam Pencawang Elektrik FEEDER PILLAR ROOM Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik TRANSFORMERROOM ROOM Bahagian Pembahagian | TNB 39
40 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik TRANSFORMERROOMFEEDER PILLARFEEDER PILLAR SWITCHGEAR ROOM BATTERY ROOMTRANSFORMERROOM Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran L: Butiran Pepasangan Pembumian DETAIL OF ELECTRODE PIT TEST JOINT Bahagian Pembahagian | TNB 41
42 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik DETAIL OF ELECTRODE PIT ROOM DETAIL OF EARTH POINT Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik DETAIL OF EARTH POINT FEEDER PILLARFEEDER PILLAR DETAIL OF ELECTRODE PIT Bahagian Pembahagian | TNB 43
44 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran M: Pelan Elevation Pencawang Elektrik DOOR HASP DETAIL Bahagian Pembahagian | TNB
Gambarajah: Contoh Tingkap Batu Angin (Ventilated Cement Blocks) Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 45
46 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran N: Rekabentuk Manhole & Plinth Untuk Feeder Pillar 1200 1200 50 50 101 50 200 50 50 50 200 250 50 250 450 600 600 115 115 115 220 80 700 80 80 945 150 300 200 80 230 350 150 150 150 230 230 150 230 100 100 900 900 900 350 150 1800 1800 1800 Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 1200 50 105 50 50 250 50 200 200 250 200 200 600 115 50 80 450 115 115 115 80 80 80 150 150 300 700 150 150 150 600 150 900 150 345 150 150 1500 150 1500 1500 230 230 230 230 900 1500 900 350 1800 Bahagian Pembahagian | TNB 47
48 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran O: Electrical Manhole Untuk Kabel HV (11kV) 1200 1200 115 50 50 115 80 80 80 80 80 80 80 80 150 750 850 850 300 300 150 150 150 150 150 150 230 150 750 150 230 1050 230 230 1050 1050 1800 Straight Manhole for MV Cable Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 50 115 50 80 80 80 115 80 80 80 80 750 750 850 80 150 150 300 300 150 150 150 150 150 230 150 150 230 230 1800 850 230 1050 1800 1050 1800 1050 Corner Manhole for MV Cable Bahagian Pembahagian | TNB 49
50 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik 50 50 115 80 80 115 80 80 80 80 80 1650 1650 80 750 150 850 850 300 300 300 300 150 150 150 150 150 230 150 750 230 1050 230 1800 230 1800 1050 1050 1800 T- Manhole for MV Cable Bahagian Pembahagian | TNB
Gambarajah: Contoh Manhole Slab dengan Angle Iron Frame Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 51
52 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran P: Garispanduan Rekabentuk Bangunan & Ciri- ciri Tanah Untuk Stesen Suis Utama 33kV & Pencawang Pembahagian Utama 33/11kV Bersendirian (Stand Alone) 1. 2. Jenis rekabentuk PPU/SSU bersendirian (stand alone) yang digunapakai ialah 1 ½ tingkat dengan cable cellar. Ciri-ciri rekabentuk bangunan PPU/SSU bersendirian (stand alone) adalah seperti berikut: Jadual: Ciri-ciri Rekabentuk PPU/SSU dan Keperluan Saiz Bangunan dan Tanah Bangunan PPU Bangunan SSU 1 ½ tingkat dengan cable cellar Menempatkan bilik-bilik perkakas suis, kawalan dan bateri di tingkat 1 Kabel ditempatkan di cable cellar 1 ½ tingkat dengan cable cellar Menempatkan bilik-bilik perkakas suis, kawalan dan bateri di tingkat 1 (tingkat bawah) Kabel ditempatkan di cable cellar Menempatkan ruang alatubah Saiz bangunan: 24.5m x 26m Saiz tanah yang mencukupi iaitu sekurang-kurangnya 45m x 45m (tingkat bawah) Saiz bangunan: 14m x 14m Saiz tanah yang mencukupi iaitu sekurang-kurangnya 30m x 30m 3. 4. Lukisan-lukisan rekabentuk PPU/SSU yang berkaitan adalah disertakan di Lampiran P (a) dan (b). Secara dasarnya, ciri-ciri tanah yang sesuai untuk pembangunan projek PPU adalah tanah yang rata dengan saiz dan aras ketinggian yang mencukupi dan berdekatan dengan punca bekalan/beban. Bahagian Pembahagian | TNB 5. Berikut adalah senarai terperinci ciri-ciri tanah yang sesuai bagi pembangunan projek- projek PPU: a. Permukaan tanah yang tersedia rata dan bukan laluan sungai, berlembah, berbukit- bukau dan berpaya; b. Saiz keluasan tapak tersebut perlulah mencukupi untuk pembinaan PPU/SSU. Keluasan tapak PPU/SSU tersebut juga perlu mengambil kira anjak-undur bangunan daripada jalan, rezab taliair, sungai, zon penampan (buffer zone) di tepi kawasan pembangunan, lereng bukit dan jarak dari sempadan lot; c. Tapak tersebut perlu mempunyai ketinggian yang mencukupi iaitu di aras banjir (flood level) untuk membolehkan saliran air (water drainage) yang baik dan mengelakkan dari bangunan PPU ditenggelami air sekiranya berlaku banjir; d. Lokasi tapak yang berdekatan dengan pusat beban dan punca bekalan; e. Lokasi tapak yang dicadangkan berrhampiran dengan sumber bekalan air dan paip sambungan kumbahan; f. Bukan kawasan tapak pelulusan sampah; g. Bukan kawasan yang mempunyai aras air tanah yang tinggi (high ground water level); h. Bukan kawasan tambakan tanah (reclaimed land); i. Bukan kawasan yang mempunyai rintangan tanah yang tinggi (high resistivity); j. Bukan berhampiran dengan loji rawatan sisa kumbahan; k. Tanah tersebut juga perlu jauh dari kawasan berdebu seperti kilang simen dan kilang besi untuk mengelakkan kesan negatif kepada prestasi sistem perkakasan voltan tinggi TNB; l. Tiada sebarang jenis pembangunan lain di sebelah bawah (stratum) dan atas tapak yang dicadangkan untuk pembangunan projek PPU; m. Mempunyai laluan masuk yang bersesuaian ke tapak untuk kerja-kerja pembinaan projek dan seterusnya menjadi laluan masuk utama ke PPU/SSU; n. Kerja-kerja pembersihan telah dilaksanakan oleh pihak berkaitan; o. Tiada risiko halangan serta bantahan mengenai pembangunan PPU/SSU berkaitan daripada penduduk setempat dan pihak berkepentingan lain; dan p. Kawasan perlu di pagar keliling dengan chainlink fencing dan dipasang papan tanda `Kawasan Rezab' TNB; dan q. Faktor-faktor lain yang berkaitan secara khusus untuk sesuatu projek PPU bagi memenuhi keperluan-keperluan lain. 6. Dalam keadaan tertentu di mana terdapat keluasan tapak PPU adalah terhad atau sasaran siap pembinaan yang lebih cepat, maka rekabentuk tidak piawai boleh dipertimbangkan setelah dirujuk ke Unit Perkhidmatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Perancangan dan Pembangunan Aset agar kajian yang bersesuaian dapat dilaksanakan.
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Lampiran P (a): Stesen Suis Utama 33kV SECTION B-B B TYPICAL 1 1/2 STOREY SSU 33 kV STANDARD BUILDING SECTION A-A B Bahagian Pembahagian | TNB 53
54 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB Lampiran P (b): Pencawang Pembahagian Utama 33/11kV
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 55
56 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB
Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB 57
58 Panduan Piawai Rekabentuk Pencawang Elektrik Bahagian Pembahagian | TNB