GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA PERANGKAT PENILAIAN GREENSHIP GREENSHIP RATING TOOLS GREENSHIP untuk BANGUNAN BARU Versi 1.2 RINGKASAN KRITERIA DAN TOLOK UKUR DIVISI RATING DAN TEKNOLOGI GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA APRIL 2013
GREENSHIP untuk Bangunan Baru Versi 1.2 GREENSHIP untuk Bangunan Baru Versi 1.2 merupakan pengembangan dari perangkat penilaian GREENSHIP NB versi 1.0 dan Ringkasan tolok ukur GREENSHIP NB versi 1.1 Tahap penilaian GREENSHIP terdiri dari : 1. Tahap Rekognisi Desain (Design Recognition - DR), dengan maksimum nilai 77 pon Pada tahap ini, tim proyek mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan sementara untuk proyek pada tahap finalisasi desain dan perencanaan berdasarkan perangkat penilaian GREENSHIP. Tahap ini dilalui selama gedung masih dalam tahap perencanaan. 2. Tahap Penilaian Akhir (Final Assessment - FA), dengan maksimum nilai 101 poin Pada tahap ini, proyek dinilai secara menyeluruh baik dari aspek desain maupun konstruksi dan merupakan tahap akhir yang menentukan kinerja gedung secara menyeluruh. Penjabaran nilai pada setiap kategori sesuai tahapan dapat dilihat pada tabel berikut: Kategori ASD Jumlah Nilai untuk DR Prasyarat -- Kredit 17 Bonus Jumlah Nilai untuk FA Prasyarat -- Kredit 17 Bonus EEC -- 26 5 -- 26 5 WAC MRC IHC -- -- -- 21 2 5 -- -- -- 21 14 10 BEM -- 6 -- 13 Jumlah Kriteria dan Tolok Ukur -- 77 5 101 5 Setiap kategori terdapat beberapa kriteria yang memiliki jenis berbeda, yaitu: Kriteria prasyarat adalah kriteria yang ada di setiap kategori dan harus dipenuhi sebelum dilakukannya penilaian lebih lanjut berdasarkan kriteria kredit dan kriteria bonus. Kriteria prasyarat merepresentasikan standar minimum gedung ramah lingkungan. Apabila salah satu prasayarat tidak dipenuhi, maka kriteria kredit dan kriteria bonus dalam semua kategori tidak dapat dinilai. Kriteria prasyarat ini tidak memiliki nilai seperti kriteria lainnya. Kriteria kredit adalah kriteria yang ada di setiap kategori dan tidak harus dipenuhi. Pemenuhan kriteria ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan gedung tersebut. Bila kriteria ini dipenuhi, gedung yang bersangkutan mendapat nilai dan apabila tidak dipenuhi, gedung yang bersangkutan tidak akan mendapat nilai. Kriteria bonus adalah kriteria yang memungkinkan pemberian nilai tambah. Selain tidak harus dipenuhi, pencapaiannya dinilai cukup sulit dan jarang terjadi di lapangan. Nilai bonus tidak mempengaruhi nilai maksimum GREENSHIP, namun tetap diperhitungkan sebagai nilai pencapaian. Oleh karena itu, gedung yang dapat memenuhi kriteria bonus dinilai memiliki prestasi tersendiri. Kategori ASD EEC WAC MRC IHC BEM Prasyarat 1 2 2 1 1 1 8 Jumlah Kriteria Kredit 7 4 6 6 7 7 37 Bonus 1 Jumlah Kriteria 8 7 8 7 8 8 46 Jumlah Kriteria dan Tolok Ukur 1 Kelayakan (Eligibility) Sebelum melalui proses sertifikasi, proyek harus memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh GBC Indonesia. Kelayakan tersebut antara lain: 1. Minimum luas gedung adalah 2500 m2 2. Kesediaan data gedung untuk diakses GBC Indonesia terkait proses sertifikasi Fungsi gedung sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RTRW setempat 3. NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
4. Kepemilikan AMDAL dan/atau rencana Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 5. Kesesuaian gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran 6. Kesesuaian gedung terhadap standar ketahanan gempa 7. Kesesuaian gedung terhadar standar aksesibilitas difabel NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN KRITERIA RINGKASAN KRITERIA Kategori dan Kriteria Nilai Kriteria Maksimum Keterangan Per Kategori Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development-ASD) ASD P Area Dasar Hijau (Basic Green Area) P ASD 1 Pemilihan Tapak (Site Selection) 2 ASD 2 Aksesibilitas Komunitas (Community Accesibility) 2 ASD 3 ASD 4 Transportasi Umum (Public Transportation) Fasilitas Pengguna Sepeda (Bicycle Facility) 2 2 1 kriteria prasyarat; 7 kriteria kredit ASD 5 Lansekap pada Lahan (Site Landscaping) 3 ASD 6 Iklim Mikro (Micro Climate) 3 ASD 7 Manajemen Air Limpasan Hujan (Stormwater Management) 3 Total Nilai Kategori ASD 17 16.8% Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency and Conservation-EEC) EEC P1 Pemasangan Sub-Meter (Electrical Sub Metering) P Perhitungan OTTV P EEC P2 (OTTV Calculation) EEC 1 EEC 2 Langkah Penghematan Energi (Energy Efficiency Measures) Pencahayaan Alami (Natural Lighting) 20 4 1 kriteria prasyarat; 4 kriteria kredit; 1 kriteria bonus EEC 3 Ventilasi (Ventilation) 1 EEC 4 Pengaruh Perubahan Iklim (Climate Change Impact) 1 EEC 5 Energi Terbarukan Dalam Tapak (On Site Renewable Energy) (Bonus) 5 Total Poin Kategori EEC 26 25.7% BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/NEW VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN KRITERIA Kategori dan Kriteria Nilai Kriteria Maksimum Keterangan Per Kategori Konservasi Air (Water Conservation-WAC) Meteran Air P WAC P1 (Water Metering) WAC P2 Perhitungan Penggunaan Air (Water Calculation) P Pengurangan Penggunaan Air 8 WAC 1 (Water Use Reduction) Fitur Air 3 WAC 2 WAC 3 (Water Fixtures) Daur Ulang Air (Water Recycling) 3 2 kriteria prasyarat; 6 kriteria kredit Sumber Air Alternatif 2 WAC 4 (Alternative Water Resources) Penampungan Air Hujan 3 WAC 5 (Rainwater Harvesting) Efisiensi Penggunaan Air Lansekap 2 WAC 6 (Water Efficiency Landscaping) Total Nilai Kategori WAC 21 20.8% Sumber dan Siklus Material (Material Resources and Cycle-MRC) MRC P Refrigeran Fundamental (Fundamental Refrigerant) P MRC 1 Penggunaan Gedungdan Material Bekas (Building and Material Reuse) 2 MRC 2 MRC 3 Material Ramah Lingkungan (Environmentally Friendly Material) Penggunaan Refrigeran tanpa ODP (Non ODS Usage) 3 2 1 kriteria prasyarat; 6 kriteria kredit MRC 4 Kayu Bersertifikat (Certified Wood) 2 MRC 5 Material Prafabrikasi (Prefab Material) 3 MRC 6 Material Regional (Regional Material) 2 Total Nilai Kategori MRC 14 13.9% xxvi NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
Kategori dan Kriteria RINGKASAN KRITERIA Keterangan Per Kategori Nilai Kriteria Maksimum Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang (Indoor Health and Comfort-IHC) IHC P Introduksi Udara Luar (Outdoor Air Introduction) P IHC 1 Pemantauan Kadar CO2 Monitoring) (CO 2 1 IHC 2 Kendali Asap Rokok di Lingkungan (Environmental Tobacco Smoke Control) 2 IHC 3 IHC 4 Polutan Kimia (Chemical Pollutant) Pemandangan ke luar Gedung (Outside View) 3 1 1 kriteria prasyarat; 7 kriteria kredit IHC 5 Kenyamanan Visual (Visual Comfort) 1 IHC 6 Kenyamanan Termal (Thermal Comfort) 1 IHC 7 Tingkat Kebisingan (Acoustic Level) 1 Total Nilai Kategori IHC 10 9.9% Manajemen Lingkungan Bangunan (Building Environment Management-BEM) Dasar Pengelolaan Sampah P BEM P (Basic Waste Management) BEM 1 GP Sebagai Anggota Tim Proyek (GP as a Member of Project Team) 1 BEM 2 Polusi dari Aktivitas Konstruksi (Pollution of Construction Activity) 2 BEM 3 BEM 4 Pengelolaan Sampah Tingkat Lanjut (Advanced Waste Management) Sistem Komisioning yang Baik dan Benar (Proper Commisioning) 2 3 1 kriteria prasyarat; 7 kriteria kredit BEM 5 Penyerahan Data Green Building (Green Building Submission Data) 2 BEM 6 Kesepakatan dalam Melakukan Aktivitas Fit Out (Fit Out Agreement) 1 BEM 7 Survei Pengguna Gedung (Occupant Survey) 1 Total Nilai Kategori BEM 13 12.9% Total Nilai Keseluruhan 101 100% BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/NEW VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN TOLOK UKUR RINGKASAN TOLOK UKUR Tepat Guna Lahan ASD P Area Dasar Hijau Tujuan 17 Memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO 2 beban sistem drainase, menjaga keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. dan zat polutan, mencegah erosi tanah, mengurangi Tolok Ukur Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang bebas dari struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan taman (hardscape) di atas permukaan tanah atau di bawah tanah. a. Untuk konstruksi baru, luas areanya adalah minimal 10% dari luas P total lahan. b. Untuk renovasi utama (major renovation), luas areanya adalah minimal 50% dari ruang terbuka yang bebas basement dalam tapak. Area ini memiliki vegetasi mengikuti Permendagri No 1 tahun 2007 Pasal 13 (2a) dengan komposisi 50% lahan tertutupi luasan pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dalam ukuran dewasa, dengan jenis tanaman mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan. P P ASD 1 Pemilihan Tapak Tujuan Menghindari pembangunan di area greenfields dan menghindari pembukaan lahan baru. Tolok Ukur 1A Memilih daerah pembangunan yang dilengkapi minimal delapan dari 12 prasarana sarana kota. 1.Jaringan Jalan 2. Jaringan penerangan dan Listrik 3. Jaringan Drainase 4. STP Kawasan 5. Sistem Pembuangan Sampah 6. Sistem Pemadam Kebakaran 7. Jaringan Fiber Optik 8. Danau Buatan (Minimal 1% luas area) 9. Jalur Pejalan Kaki Kawasan 10. Jalur Pemipaan Gas 11. Jaringan Telepon 12. Jaringan Air bersih 1 2 atau Memilih daerah pembangunan dengan ketentuan KLB>3 Melakukan revitalisasi dan pembangunan di atas lahan yang bernilai negatif dan tak terpakai karena bekas pembangunan atau dampak negatif pembangunan. ASD 2 Aksesibilitas Komunitas 1B 2 1 Tujuan Mendorong pembangunan di tempat yang telah memiliki jaringan konektivitas dan meningkatkan pencapaian penggunaan gedung sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghindari penggunaan kendaraan bermotor. Tolok Ukur 1 Terdapat minimal tujuh jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1500 m dari tapak. 1.Bank 2.Taman Umum 3.Parkir Umum (di luar lahan) 4.Warung/Toko Kelontong 5.Gedung Serba Guna 6.Pos Keamanan/Polisi 7.Tempat Ibadah 11.Rumah Makan/Kantin 12.Foto Kopi Umum 13.Fasilitas Kesehatan 14. Kantor Pos 15.Kantor Pemadam Kebakaran 16.Terminal/Stasiun Transportasi Umum 17.Perpustakaan 1 2 NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN TOLOK UKUR 8.Lapangan Olah Raga 9.Tempat Penitipan Anak 10.Apotek 18.Kantor Pemerintah 19.Pasar 2 3 4 Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan utama di luar tapak yang menghubungkannya dengan jalan sekunder dan/atau lahan milik orang lain sehingga tersedia akses ke minimal tiga fasilitas umum sejauh 300 m jarak pencapaian pejalan kaki. Menyediakan fasilitas/akses yang aman, nyaman, dan bebas dari perpotongan dengan akses kendaraan bermotor untuk menghubungkan secara langsung bangunan dengan bangunan lain, di mana terdapat minimal tiga fasilitas umum dan/atau dengan stasiun transportasi masal. Membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 10 jam sehari. ASD 3 Transportasi Umum Tujuan Mendorong pengguna gedung untuk menggunakan kendaraan umum massal dan mengurangi kendaraan pribadi. Tolok Ukur 1A Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300 m (walking distance) dari gerbang lokasi bangunan dengan tidak memperhitungkan panjang jembatan penyeberangan dan ramp. atau 1B 2 Menyediakan shuttle bus untuk pengguna tetap gedung dengan jumlah unit minimum untuk 10% pengguna tetap gedung. Menyediakan fasilitas jalur pedestrian di dalam area gedung untuk menuju ke stasiun transportasi umum terdekat yang aman dan nyaman dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Lampiran 2B. ASD 4 Fasilitas Pengguna Sepeda Tujuan Mendorong penggunaan sepeda bagi pengguna gedung dengan memberikan fasilitas yang memadai sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tolok Ukur 1 2 Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 unit parkir sepeda. Apabila tolok ukur 1 diatas terpenuhi, perlu tersedianya shower sebanyak 1 unit untuk setiap 10 parkir sepeda. ASD 5 Lansekap pada Lahan Tujuan Memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 beban sistem drainase, menjaga keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. dan zat polutan, mencegah erosi tanah, mengurangi Tolok Ukur 1A 1B Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang bebas dari bangunan taman (hardscape) yang terletak di atas permukaan tanah seluas minimal 40% luas total lahan. Luas area yang diperhitungkan adalah termasuk yang tersebut di Prasyarat 1, taman di atas basement, roof garden, terrace garden, dan wall garden, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan. Bila tolok ukur 1 dipenuhi, setiap penambahan 5% area lansekap dari luas total lahan mendapat 1 nilai. NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3
RINGKASAN TOLOK UKUR 2 Penggunaan tanaman yang telah dibudidayakan secara lokal dalam skala provinsi, sebesar 60% luas tajuk dewasa terhadap luas area lansekap pada ASD 5 tolok ukur 1. 1 ASD 6 Iklim Mikro Tujuan Meningkatkan kualitas iklim mikro di sekitar gedung yang mencakup kenyamanan manusia dan habitat sekitar gedung. Tolok Ukur 1A Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek heat island pada area atap gedung sehingga nilai albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai dengan perhitungan. atau 1 1B 2 3A Menggunakan green roof sebesar 50% dari luas atap yang tidak digunakan untuk mechanical electrical (ME), dihitung dari luas tajuk. Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek heat island pada area perkerasan non-atap sehingga nilai albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai dengan perhitungan. Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari panas akibat radiasi matahari. 1 3 3B atau Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari terpaan angin kencang. 1 ASD 7 Manajemen Air Limpasan Hujan Tujuan Mengurangi beban sistem drainase lingkungan dari kuantitas limpasan air hujan dengan sistem manajemen air hujan secara terpadu. Tolok Ukur 1A Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan drainase kota dari lokasi bangunan hingga 50%, yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 50 mm/hari. 1 1B 2 3 Atau Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan drainase kota dari lokasi bangunan hingga 85%, yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 50 mm/hari. Menunjukkan adanya upaya penanganan pengurangan beban banjir lingkungan dari luar lokasi bangunan. Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi debit limpasan air hujan. 2 1 1 3 Efisiensi dan Konservasi Energi EEC P1 Pemasangan Sub-meter Tujuan 26 Memantau penggunaan energi sehingga dapat menjadi dasar penerapan manajemen energi yang lebih baik. Tolok Ukur Memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik pada setiap kelompok beban dan sistem peralatan, yang meliputi: o Sistem tata udara o Sistem tata cahaya dan kotak kontak o Sistem beban lainnya P P EEC P2 Perhitungan OTTV Tujuan Mendorong sosialisasi arti selubung bangunan gedung yang baik untuk penghematan energi. Tolok Ukur Menghitung dengan cara perhitungan OTTV berdasarkan SNI 03-6389- P P NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN TOLOK UKUR 2011 atau SNI edisi terbaru tentang Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung. EEC 1 Efisiensi dan Konservasi Energi Tujuan Mendorong penghematan konsumsi energi melalui aplikasi langkah-langkah efisiensi energi. Tolok Ukur 1A Menggunakan Energy modelling software untuk menghitung konsumsi energi di gedung baseline dan gedung designed. Selisih konsumsi energi dari gedung baseline dan designed merupakan penghematan. Untuk setiap penghematan sebesar 2,5%, yang dimulai dari penurunan energi sebesar 10% dari gedung baseline, mendapat nilai 1 nilai (wajib untuk platinum). atau 1B Menggunakan perhitungan worksheet, setiap penghematan 2% dari selisih antara gedung designed dan baseline mendapat nilai 1 nilai. Penghematan mulai dihitung dari penurunan energi sebesar 10% dari gedung baseline. Worksheet yang dimaksud disediakan oleh atau GBCI. atau 1C Menggunakanperhitungan per komponen secara terpisah, yaitu 1C-1 OTTV Nilai OTTV sesuai dengan SNI 03-6389-2011 atau SNI edisi terbaru tentang Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung. Apabila tolok ukur 1 dipenuhi, penurunan per 2.5% mendapat 1 nilai sampai maksimal 2 nilai. 1C-2 Pencahayaan Buatan Menggunakan lampu dengan daya pencahayaan lebih hemat sebesar 15% daripada daya pencahayaan yang tercantum dalam SNI 03 6197- 2011 atau SNI edisi terbaru tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. Menggunakan 100% ballast frekuensi tinggi (elektronik) untuk ruang kerja. Zonasi pencahayaan untuk seluruh ruang kerja yang dikaitkan dengan sensor gerak (motion sensor). Penempatan tombol lampu dalam jarak pencapaian tangan pada saat buka pintu. 1C-3 Transportasi Vertikal Lift menggunakan traffic management system yang sudah lulus traffic analysis atau menggunakan regenerative drive system. atau Menggunakan fitur hemat energi pada lift, menggunakan sensor gerak, atau sleep mode pada eskalator. 1C-4 Sistem Pengkondisian Udara Menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10% lebih besar dari SNI 03-6390-2011 atau SNI edisi terbaru tentang Konservasi Energi pada Sistem Tata Udara Bangunan Gedung EEC 2 Pencahayaan Alami Tujuan Mendorong penggunaan pencahayaan alami yang optimal untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung desain bangunan yang memungkinkan pencahayaan alami semaksimal mungkin. Tolok Ukur 1 Penggunaaan cahaya alami secara optimal sehingga minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja mendapatkan intensitas cahaya NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA 1-20 1-15 1-10 3 2 1 1 1 1 1 2 2 20 15 10 5 2 1 2 4
RINGKASAN TOLOK UKUR 2 alami minimal sebesar 300 lux. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan software. Khusus untuk pusat perbelanjaan, minimal 20% luas lantai nonservice mendapatkan intensitas cahaya alami minimal sebesar 300 lux Jika butir satu dipenuhi lalu ditambah dengan adanya lux sensor untuk otomatisasi pencahayaan buatan apabila intensitas cahaya alami kurang dari 300 lux, didapatkan tambahan 2 nilai 2 EEC 3 Ventilasi Tujuan Mendorong penggunaan ventilasi yang efisien di area publik (non nett lettable area) untuk mengurangi konsumsi energi. Tolok Ukur EEC 4 Tidak mengkondisikan (tidak memberi AC) ruang WC, tangga, koridor, dan lobi lift, serta melengkapi ruangan tersebut dengan ventilasi alami ataupun mekanik. Pengaruh Perubahan Iklim Tujuan 1 1 1 Memberikan pemahaman bahwa pola konsumsi energi yang berlebihan akan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Tolok Ukur 1 Menyerahkan perhitungan pengurangan emisi CO2 selisih kebutuhan energi antara gedung designed dan gedung baseline dengan menggunakan grid emission factor yang telah ditetapkan dalam Keputusan DNA pada B/277/Dep.III/LH/01/2009 yang didapatkan dari 1 1 EEC 5 Energi Terbarukan dalam Tapak Tujuan Mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan yang bersumber dari dalam lokasi tapak bangunan. Tolok Ukur 1 Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Setiap 0,5% daya listrik yang dibutuhkan gedung yang dapat dipenuhi oleh sumber energi terbarukan mendapatkan 1 nilai (sampai maksimal 5 nilai). 1-5 5 Konservasi Air WAC P1 Meteran Air 21 Tujuan Memantau penggunaan air sehingga dapat menjadi dasar penerapan manajemen air yang lebih baik. Tolok Ukur Pemasangan alat meteran air (volume meter) yang ditempatkan di lokasi- lokasi tertentu pada sistem distribusi air, sebagai berikut: o Satu volume meter di setiap sistem keluaran sumber air bersih seperti sumber PDAM atau air tanah. Satu volume meter untuk memonitor keluaran sistem air daur ulang. Satu volume meter dipasang untuk mengukur tambahan keluaran air bersih apabila dari sistem daur ulang tidak mencukupi. o o P WAC P2 Perhitungan Penggunaan Air Tujuan Memahami perhitungan menggunakan worksheet perhitungan air dari GBC Indonesia untuk mengetahui simulasi penggunaan air pada saat tahap operasi gedung. Tolok Ukur Mengisi worksheet air standar GBCI yang telah disediakan. P P WAC 1 Pengurangan Penggunaan Air Tujuan Meningkatkan penghematan penggunaan air bersih yang akan mengurangi beban konsumsi air bersih dan mengurangi keluaran air limbah. NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN TOLOK UKUR Tolok Ukur 1 2 Konsumsi air bersih dengan jumlah tertinggi 80% dari sumber primer tanpa mengurangi jumlah kebutuhan per orang sesuai dengan SNI 03- 7065-2005 seperti pada tabel terlampir. Setiap penurunan konsumsi air bersih dari sumber primer sebesar 5% sesuai dengan acuan pada tolok ukur 1 akan mendapatkan 1 nilai dengan dengan nilai maksimum sebesar 7 nilai. WAC 2 Fitur Air Tujuan Mendorong upaya penghematan air dengan pemasangan fitur air efisiensi tinggi. Tolok Ukur 1A Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 25% dari total pengadaan produk fitur air . atau 1B Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 50% dari total pengadaan produk fitur air . atau 1C Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 75% dari total pengadaan produk fitur air . Kapasitas Keluaran Air <6 liter/flush <6 liter/flush <4 liter/flush <8 liter/menit <8 liter/menit <9 liter/menit Alat Keluaran Air WC Flush Valve WC Flush Tank Urinal Flush Valve/Peturasan Keran Wastafel/Lavatory Keran Tembok Shower WAC 3 Daur Ulang Air Tujuan Menyediakan air dari sumber daur ulang yang bersumber dari air limbah gedung untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. Tolok Ukur 1A Penggunaan seluruh air bekas pakai (grey water) yang telah di daur ulang untuk kebutuhan sistem flushing atau cooling tower. 1B atau Penggunaan seluruh air bekas pakai (grey water) yang telah didaur ulang untuk kebutuhan sistem flushing dan cooling tower - 3 nilai Apabila menggunakan sistem pendingin non water cooled, maka kriteria ini menjadi tidak berlaku sehingga total nilai menjadi 100 WAC 4 Sumber Air Alternatif Tujuan Menggunakan sumber air alternatif yang diproses sehingga menghasilkan air bersih untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. Tolok Ukur 1A Menggunakan salah satu dari tiga alternatif sebagai berikut: air kondensasi AC, air bekas wudhu, atau air hujan. atau 1B Menggunakan lebih dari satu sumber air dari ketiga alternatif di atas. atau 1C Menggunakan teknologi yang memanfaatkan air laut atau air danau atau air sungai untuk keperluan air bersih sebagai sanitasi, irigasi dan kebutuhan lainnya NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA 1 7 1 2 3 2 3 1 2 2 8 3 3 2
RINGKASAN TOLOK UKUR WAC 5 Penampungan Air Hujan Tujuan Mendorong penggunaan air hujan atau limpasan air hujan sebagai salah satu sumber air untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. Tolok Ukur 1A Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan kapasitas 20% dari jumlah air hujan yang jatuh di atas atap bangunan yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 50 mm/hari. 1 atau 1B Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan berkapasitas 35% dari perhitungan di atas. 2 3 atau 1C Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan berkapasitas 50% dari perhitungan di atas. 3 WAC 6 Efisiensi Penggunaan Air Lansekap Tujuan Meminimalisasi penggunaan sumber air bersih dari air tanah dan PDAM untuk kebutuhan irigasi lansekap dan menggantinya dengan sumber lainnya. Tolok Ukur Seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung tidak berasal dari sumber air tanah dan/atau PDAM. Menerapkan teknologi yang inovatif untuk irigasi yang dapat mengontrol kebutuhan air untuk lansekap yang tepat, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sumber dan Siklus Material MRC P 1 2 Refigeran fundamental Tujuan 1 1 2 14 Mencegah pemakaian bahan dengan potensi merusak ozon yang tinggi Tolok Ukur Tidak menggunakan chloro fluoro-carbon (CFC) sebagai refrigeran dan halon sebagai bahan pemadam kebakaran P P MRC 1 Penggunaan Gedung dan Material Tujuan Menggunakan material bekas bangunan lama dan/atau dari tempat lain untuk mengurangi penggunaan bahan mentah yang baru, sehingga dapat mengurangi limbah pada pembuangan akhir serta memperpanjang usia pemakaian suatu bahan material. Tolok Ukur 1A Menggunakan kembali material bekas, baik dari bangunan lama maupun tempat lain, berupa bahan struktur utama, fasad, plafon, lantai, partisi, kusen, dan dinding, setara minimal 10% dari total biaya material. 1 atau 2 1B Menggunakan kembali material bekas, baik dari bangunan lama maupun tempat lain, berupa bahan struktur utama, fasad, plafon, lantai, partisi, kusen, dan dinding, setara minimal 20% dari total biaya material. 2 MRC 2 Material Ramah Lingkungan Tujuan Mengurangi jejak ekologi dari proses ekstraksi bahan mentah dan proses produksi material. Tolok Ukur 1 Menggunakan material yang memiliki sertifikat sistem manajemen lingkungan pada proses produksinya minimal bernilai 30% dari total biaya material. Sertifikat dinilai sah bila masih berlaku dalam rentang waktu proses pembelian dalam konstruksi berjalan. 1 3 NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN TOLOK UKUR 2 Menggunakan material yang merupakan hasil proses daur ulang minimal bernilai 5% dari total biaya material. Menggunakan material yang bahan baku utamanya berasal dari sumber daya (SD) terbarukan dengan masa panen jangka pendek (<10 tahun) minimal bernilai 2% dari total biaya material. 3 MRC 3 Penggunaan Refrigeran tanpa ODP Tujuan Menggunakan bahan yang tidak memiliki potensi merusak ozon. Tolok Ukur 1 Tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem pendingin gedung MRC 4 Kayu Bersertifikat Tujuan Menggunakan bahan baku kayu yang dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya untuk melindungi kelestarian hutan. Tolok Ukur 1 2 Menggunakan bahan material kayu yang bersertifikat legal sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang asal kayu (seperti faktur angkutan kayu olahan/FAKO, sertifikat perusahaan, dan lain-lain) dan sah terbebas dari perdagangan kayu ilegal sebesar 100% biaya total material kayu. Jika 30% dari butir di atas menggunakan kayu bersertifikasi dari pihak Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atau Forest Stewardship Council (FSC). MRC 5 Material Prafabrikasi Tujuan Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan material dan mengurangi sampah konstruksi. Tolok Ukur 1 Desain yang menggunakan material modular atau prafabrikasi (tidak termasuk equipment) sebesar 30% dari total biaya material. MRC 6 Material Regional Tujuan Mengurangi jejak karbon dari moda transportasi untuk distribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tolok Ukur 1 2 Menggunakan material yang lokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada di dalam radius 1.000 km dari lokasi proyek minimal bernilai 50% dari total biaya material. Menggunakan material yang lokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada dalam wilayah Republik Indonesia bernilai minimal 80% dari total biaya material. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang Introduksi Udara Luar Tujuan IHC P Menjaga dan meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan melakukan introduksi udara luar ruang sesuai dengan kebutuhan laju ventilasi untuk kesehatan pengguna gedung. Tolok Ukur 1 Desain ruangan yang menunjukkan adanya potensi introduksi udara luar minimal sesuai dengan Standar ASHRAE 62.1-2007 atau Standar ASHRAE edisi terbaru. IHC 1 Pemantauan Kadar CO2 Tujuan Memantau konsentrasi karbondioksida (CO2 segar sehingga menjaga kesehatan pengguna gedung. ) dalam mengatur masukan udara NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA 1 1 2 1 1 3 1 1 P 2 2 3 2 10 P
RINGKASAN TOLOK UKUR Tolok Ukur 1 Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu < 2.3 m2 per orang dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbon dioksida (CO 2) yang memiliki mekanisme untuk mengatur jumlah ventilasi udara luar sehingga konsentrasi C02 diletakkan 1,5 m di atas lantai dekat return air grille atau return air duct. di dalam ruangan tidak lebih dari 1.000 ppm, sensor 1 1 IHC 2 Kendali Asap Rokok di Lingkungan Tujuan Mengurangi tereksposnya para pengguna gedung dan permukaan material interior dari lingkungan yang tercemar asap rokok sehingga kesehatan pengguna gedung dapat terpelihara. Tolok Ukur 1 Memasang tanda "Dilarang Merokok di Seluruh Area Gedung" dan tidak menyediakan bangunan/area khusus untuk merokok di dalam gedung. Apabila tersedia, bangunan/area merokok di luar gedung, minimal berada pada jarak 5 m dari pintu masuk, outdoor air intake, dan bukaan jendela. 2 2 IHC 3 Polutan Kimia Tujuan Mengurangi polusi udara ruang dari emisi material bangunan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan pekerja konstruksi dan pengguna gedung. Tolok Ukur 1 2 3 Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar volatile organic compounds (VOCs) rendah, yang ditandai dengan label/sertifikasi yang diakui GBC Indonesia. Menggunakan produk kayu komposit dan laminating adhesive dengan syarat memiliki kadar emisi formaldehida rendah, yang ditandai dengan label/sertifikasi yang diakui GBC Indonesia Menggunakan material lampu yang kandungan merkurinya pada toleransi maksimum yang disetujui GBC Indonesia dan tidak menggunakan material yang mengandung asbestos. 1 1 1 3 IHC 4 Pemandangan keluar Gedung Tujuan Mengurangi kelelahan mata dengan memberikan pemandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi visual ke luar gedung. Tolok Ukur IHC 5 Apabila 75% dari net lettable area (NLA) menghadap langsung ke pemandangan luar yang dibatasi bukaan transparan bila ditarik suatu garis lurus. Kenyamanan Visual Tujuan 1 1 1 Mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi mata. Tolok Ukur IHC 6 Menggunakan lampu dengan iluminansi (tingkat pencahayaan) ruangan sesuai dengan SNI 03-6197-2011 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. Kenyamanan Termal Tujuan 1 1 1 Menjaga kenyamanan suhu dan kelembaban udara ruangan yang dikondisikan stabil untuk meningkatkan produktivitas pengguna gedung. Tolok Ukur 1 Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara umum pada suhu 250 C dan kelembaban relatif 60% 1 1 NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA
RINGKASAN TOLOK UKUR Tingkat Kebisingan Tujuan IHC 7 Menjaga tingkat kebisingan di dalam ruangan pada tingkat yang optimal. Tolok Ukur 1 Tingkat kebisingan pada 90% dari nett lettable area (NLA) tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI 03-6386-2000 tentang Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan Gedung dan Perumahan (kriteria desain yang direkomendasikan). Manajemen Lingkungan Bangunan BEM P Dasar Pengelolaan Sampah Tujuan Mendorong gerakan pemilahan sampah secara sederhana yang mempermudah proses daur ulang. Tolok Ukur 1 Adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan mengumpulkan sampah sejenis sampah rumah tangga (UU No. 18 Tahun 2008) berdasarkan jenis organik, anorganik, dan B3 BEM 1 GP Sebagai Anggota Tim Proyek Tujuan Mengarahkan langkah-langkah desain suatu green building sejak tahap awal sehingga memudahkan tercapainya suatu desain yang memenuhi rating. Tolok Ukur 1 Melibatkan minimal seorang tenaga ahli yang sudah bersertifikat GREENSHIP Professional (GP), yang bertugas untuk memandu proyek hingga mendapatkan sertifikat GREENSHIP. BEM 2 Polusi dari Aktivitas Konstruksi Tujuan Mendorong pengurangan sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan polusi dari proses konstruksi. Tolok Ukur 1 2 Memiliki rencana manajemen sampah konstruksi yang terdiri atas: Limbah padat, dengan menyediakan area pengumpulan, pemisahan, dan sistem pencatatan. Pencatatan dibedakan berdasarkan limbah padat yang dibuang ke TPA, digunakan kembali, dan didaur ulang oleh pihak ketiga. Limbah cair, dengan menjaga kualitas seluruh buangan air yang timbul dari aktivitas konstruksi agar tidak mencemari drainase kota BEM 3 Pengelolaan Sampah Tingkat Lanjut Tujuan Mendorong manajemen kebersihan dan sampah secara terpadu sehingga mengurangi beban TPA. Tolok Ukur 1 2 Mengolah limbah organik gedung yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Mengolah limbah anorganik gedung yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak lingkungan. BEM 4 Sistem Komisioning yang Baik dan Benar Tujuan Melaksanakan komisioning yang baik dan benar pada bangunan agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan awal. Tolok Ukur 1 Melakukan prosedur testing- commissioning sesuai dengan petunjuk GBC Indonesia, termasuk pelatihan terkait untuk optimalisasi kesesuaian fungsi dan kinerja peralatan/sistem dengan perencanaan dan acuannya. NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA 1 P 1 1 1 1 1 2 1 13 P 1 2 2 3
RINGKASAN TOLOK UKUR 2 Memastikan seluruh measuring adjusting instrument telah terpasang pada saat konstruksi dan memperhatikan kesesuaian antara desain dan spesifikasi teknis terkait komponen proper commissioning. 1 BEM 5 Penyerahan Data Green Building Tujuan Melengkapi database implementasi green building di Indonesia untuk mempertajam standar-standar dan bahan penelitian. Tolok Ukur 1 2 Menyerahkan data implementasi green building sesuai dengan form dari GBC Indonesia. Memberi pernyataan bahwa pemilik gedung akan menyerahkan data implementasi green building dari bangunannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal sertifikasi kepada GBC Indonesia dan suatu pusat data energi Indonesia yang akan ditentukan kemudian 1 1 2 BEM 6 Kesepakatan Dalam Melakukan Aktivitas Fit Out Tujuan Mengimplementasikan prinsip green building saat fit out gedung. Tolok Ukur 1 Memiliki surat perjanjian dengan penyewa gedung (tenant) untuk gedung yang disewakan atau POS untuk gedung yang digunakan sendiri, yang terdiri atas: a. Penggunaan kayu yang bersertifikat untuk material fit-out b. Pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan oleh manajemen gedung c. Pelaksanaan manajemen indoor air quality (IAQ) setelah konstruksi 1 1 fit-out. Implementasi dalam bentuk Perjanjian Sewa (lease agreement) atau POS. BEM 7 Survei Pengguna Gedung Tujuan Mengukur kenyamanan pengguna gedung melalui survei yang baku terhadap pengaruh desain dan sistem pengoperasian gedung. Tolok Ukur 1 Memberi pernyataan bahwa pemilik gedung akan mengadakan survei suhu dan kelembaban paling lambat 12 bulan setelah tanggal sertifikasi dan menyerahkan laporan hasil survei paling lambat 15 bulan setelah tanggal sertifikasi kepada GBC Indonesia. Catatan: Apabila hasilnya lebih dari 20% responden menyatakan ketidaknyamanannya, maka pemilik gedung setuju untuk melakukan perbaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelaporan hasil survei. 2 2 NEW BUILDING GREENSHIP GEDUNG BARU/ VERSI 1.2 - GBC INDONESIA