Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... LAPORAN KERJA PRAKTEK PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV PADA JARINGAN UDARA DI PT. PLN (PERSERO) ULP MEDAN JOHOR DISUSUN OLEH : MHD.GHAFFAR RAMADHAN 17.812.0015 PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSIT AS MEDAN AREA MEDAN 2020 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KERJAPRAKTEK PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV PADA JARINGAN UDARA DT PT. PT ,N (PERSERO) ULP MEDAN JOHOR DISUSUN OLEH : NAMA : Mhd. Ghaffar ramadhan NPM : 17.812.0015 PROGRAM STUDI : TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS : TEKNIK Pembimbing Lapangan NILAI: ( Reni Aprilliana ) UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... KATA PENGANTAR P uji :.yuku1 p..:nuli.:. panjalk.an kepa<la Tuhan Yang Maha Esa Allah S\VT, yang senantiasa rnelimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktek (KP) serta dapat menyelesaikan laporannya dengan lancar dan tanpa adanya halangan yang berarti. Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada saat dilapangan yakni pada " PT. PLN ULP Medan Johor" yang beralamat di Jln. Karya Jaya Ujung, Kee. Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dimulai tanggal 24 Agustus 2020 s/d 06 Oktober 2020. Kerja praktek ini mcrupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam Program Studi Teknik Elektro, selain untuk memenuhi persyaratan program studi yang penulis tempuh, kerja praktik ini juga banyak memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademis maupun untuk pelajaran yang tidak didapatkan penulis P.ada saat berada di bangku kuliah. Pada kcsempatan kali ini juga pcnulis mengucapkan tcrimakasih yang sebesar bcsarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kcpada penulis dalam mcnyusun dan menyelesaikan laporan kerja praktik ini, tcrutama kepada : 1. Orang tua yang tclah memberi dukungan moril/spiritual kepada penulis. 2. lbu Dr. Grace Yuswita Harahap, ST, MT, sclaku Dekan Fakuktas Teknik Universitas Medan Area. 3. lbu Syarifah Muthia Putri, ST, MT, sclaku ketua Jurusan Teknik E lektro Universitas Medan Area. ii UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 4. Bapak Moranain Mungkin, ST, M.Si, selaku dosen pembimbing kerja praktekjurusan Teknik Elektro Universitas Medan Area. 5. Ibu Rc11i l\pril.iana sdaku Supc1vi::.u1 Td"11ik.. 6. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 7. Teman-teman kelompok kerja praktek yang tel.ah be1juang bersama sama menyelesaikan kerja praktek di PT. PLN (Persero) ULP Medan Joh or. Penulis tidaklah sempurna, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan kerja praktik ini penulis mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga laporan ke1ja praktek ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Medan, 25 Oktobcr 2020 Mhd Ghaffar Ramadhan iii UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... ABSTRAK Saat ini listrik merupakan suatu kebutuhan utama sebagai penunjang kepentingan dan pekerjaan manusia. Listrik digunakan untttk hampir semua pekerjaan seperti bisnis,, industri, maupun sosial. Supaya kebutuhan listrik bagi masyarakat terpenuhi, dibutuhkan sistem tenaga listrik yang handa.l dan dapat bekerja secara berkelanjutan, mulai dari pembangkit, transmisi, hingga distribusi. PT PLN (Persero) ULP Medanjohor hampir tiap bulannya mengalami gangguan sebanyak 3 sampai 4 kali. Hal ini mengakibatkan tenaga listrik tidak tersalur ke konsumen secara berkelanjutan, dan jaringan yang paling sering terkena gangguan adalah jaringan distribusinya, karena pada jaringan distribusi terdapat peralatan-peralatan yang sensitif yang mengakibatkan terjadinya trip saat te1jadi gangguan sehingga saat sudah terjadi gangguan perlu diadakan pemeliharaan yang bertujuan untuk mempersingkat waktu gangguan. Dan untuk rnengb·indari terjadinya gangguan yang mengakibatkan trip pada jaringan distribusi perlu diadakan pemelihaan secara preventif. Pemeliharan ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari penyaluran tenaga listtik. Dad proses pemeliharaan yang dilakukan secara preventif menunjukkan bahwa proses penyaluran tenaga listrik 20 kv tetap berjalan dengan baik dan dapat minimalisir kerusakan pada peralatan-peralatanjaringan 20 kV. Kata kunci: Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20kv Pada jaringan Udara iv UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... DAFTAR ISi KATA PENGANTAR ... ii DAF'I' AR 181 ... v DAF'I'AR GAMBAR ... vii BAB I PENDAHULUAN ... l 1.1. Latar Belakang Dan Ob yektif ... : .. l 1.2 Ruang Lingkup ... 2 1.3 MetodelogL ... : ... 2 BAB II STUD! KASUS ... 2 2.1 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik ... 3 2.2 Macam-macam Jaringan Dislribusi Primer ... 4 2.2.1 JarJngan Radial ... 4 2.1.2 Jaringan Distribusi Loop I Ring ... 4 2.2.3 Jaringan Distribusi Spindle ... 5 2.2.4 Jaringan Distribusi Kluster ... 6 2.3 Saluran Udara Tegangan Mcnengab (SUTM) ... 6 2.4 Komponen-Komponen Saluran Udara Tegangan Mencngah ... 7 2.4.1 Penghantar ... 7 2.4.2 Tiang pada SUTM ... 8 2.4.3 Cross Arm ... 9 2.4.4 lsolator ... 11 2.4.5 Per ala tan Hubung (Switching) ... 13 2.4.6 Lightning Arrester ... 13 2.4.7 Fuse Cut Out (FC0) ... 15 2.4.8 Reclosc1· ... 16 2.4.9 Load Break Switch (LBS) ... 17 2.4.10 Transformator Distribusi ... 18 2.6 Gangguan pada jaringan SUTM ... 19 2.6. I Klasifikasi gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi adalab : ... 19 2.6.2 Penyebab Gangguan ... 20 2. 7 Peme(j haraan ... 23 v UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2. 7 .1 Pengertian Pemeliharaan ... 23 2.7.2 Tujuan Pemeliharaan ... 23 2.8 Jenis-Jenis Pemeliharaan ... 24 2.8.1 Berdasarkan waktu pelaksanaanya : ... 24 2.8.2 Berdasarkan metodanya ... 24 2.8 Jadwal Pcincliharaan ... 28 BAB Ill PENGUMPULAN DATA ... 31 3.1 Pemeliharaan Kabel SUTM ... 34 3.2 Pemeliharaan Penghantar ... 35 3.3 Perbaikan Travers Saluran Udara Tegangau Menengah ... 36 3.4 J>era1npalan Pohon ... 37 3.5 Pemeliharaan Lightning Arrcster ... 38 3.6 P enggantian pin isolator yang terkena flashover ... 39 BAB IV ANALISIS ... 42 4 .1 Pemeliharaan JTM (Jaringan Tegangan Menengah) ... : ... Error! Bookmark not defined. 4.1.t Proses Pemelibaraan JTM ... Error! Bookmark not defined. 4.2 Konslruksi tiang JTM ... Error! Bookmark not defined. BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 44 5. t Kcsimpulan ... 44 5.2 Sara:n ... 44 DAFTAR PUSTAKA ... 45 vi UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... DAFTAR GAMBAR Gambar 2 l Sistem Jaringan Distribusi Tenaga Listrik ... 3 Gambar 2 2 Konfigurnsi Jaringan Radial ... 4 Gambar 2 3 Konfigurasi Jaringan Loop ... 5 Gambar 2 4 Kon:figurasi Jaringan Spindel ... 5 Gambar 2 5 Konfigurasi Jaringan Kluster ... 6 Gambar 2 6 Penghantar SUTM ... 8 Gambar 2 7 Cross Arm Double support on single pole ... 9 Gambar 2 8 Cross Arm Double Support on Single pole ... 10 Gambar 2 9 Cross Arm Double Support double pole ... 10 Gambar 2 10 Cross Arm double support double pole ... 11 Gambar 2 11 Isolator Gantung ... 12 Gambar 2 12 Isolator pasak ... 12 Gambar 2 13 Peralatan Hubung ... 13 Gambar 2 14 Lightning Arrester ... 14 Gambar 2 15 Fuse Cut Out ... 15 Gambar 2 16 Recloser ... 16 Gambar 2 17 Load Break Switch ... 17 Gambar 2 18 Trafo distribusi ... 18 Gambar 3 l pemeliharaan penghatar... 36 Gambar 3 3Sebelum Pe1:baikan Traves ... 36 Gambar 3 4 Perampalan pohon yang mengenai SUTM ... 37 Gambar 3 6 Arrester yang di gunakan PLN ... 38 Gambar 3 7 Pemeliharaan Lightning Arrester ... 39 Gambar 3 8Mengganti Pin Isolator ... 40 Gambar 3 I OSetelah pemasangan pin isolator ... 40 Gambar 3 11 Pengecekan kembali pin i.solator ... 40 vii UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... BABI PENDAHULUAN 1.1. Latar Bclakang Dan Obyektif Listrik bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan utama bagi penunjang dan pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia pada masa kini antara lain, bagaimana menemukan sumber energi baru, mendapatkan sumber energi yang pada dasarnya tidak akan pemah habis untuk masa mendatang, menyediakan energi dimana saja diperlukan, dan mengubah energi dari satu ke lain bentuk, serta memanfaatkannya tanpa menimbulkan pencemaran yang dapat merusak lingkungan hidup. Dibanding dengen sumbcr energi lain, listrik mcrupakan salah satu bentuk cnergi yang praktis dan sederhana. Listrik juga mudah disalurkan dari jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah kedalam bentuk energi lain, dan bersih (ramah lingkungan). Oleh karena itu, manfaat listrik telah dirasakan oleh masyarakat, baik pada kelompok perumahan, sosial, bisnis atau perdagangan industri dan publik. Kondisi kerja perlengkapan distribusi seperti isolator, konduktor, trafo maupun sambungan pada saluran udara sangat rawan mengalami gangguan dan kcrusakan yang ditimbulkan olch arus beban. Arus beban dapat menimbulkan rugi-rugi dan meningkatkan suhu pada peralatan sistem distribusi sehingga menurukan tingkat efisiensi dan umur dari peralatan yang ada. Selain adanya arus beban yang mengganggu, kcrusakan peralatan distribusi juga dapat ditimbulkan olcb pcrcikan bunga api (flashovcr) yang muncul karena adanya gangguan antar fasa yang mempengarruhi perlengkapan-perlengkapan pada jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV menjadi panas. Di PT PLN (Pcrsero) ULP Medan Johor hampir tiap bulannya mengalami gangguan yaitu sebanyak 3 sampai 4 kali. Dan untuk menghindari tcrjadinya gangguan yang mengakibatkan trip pada jaringan distribusi tersebut diadakanlah suatu kegiatan yang disebut dengan pemeliharaan. 1 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 1.2 Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam kerja peraktek ini antara lain sebagai berikut : 'J kf, Mengerti hagaimana proses pemelihHraan yang clilHlmkan <li PT PT ,NUT .P 1vlc<lcul .ivi1u1. l\lfi:>mah!'lmi h!'IO!'llm<>n!'I <;lt<>ntfor nni:.r<>"lAn<>J f<;!nJ>\ "~lnO- di laknk·<>n nih<>Jr ·' • .1. "'"· u.1..l p..u.au..t'\. .1. •.a.v,u .. 1. J.A.UJ..l.U vuc,u-.u.t.u . .u.au ..., .. u..uu..1. '-'t'VJ.la.~.1.v.1. .u..e..J. \'-''-'• ) J".t'f> PLN ULP Medan Johor untuk keamanan dalam melakukan pemeliharaan. 3. Membahas seputar peralatan yang digunakan padajaringan udara 20 kV pada saat melakukan proses pemeliharaan di PLN ULP Medan Johor. l.3 Metodologi Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut : 1. Data-data studi yang ~enulis dapatkan dari sumber tertulis lainnya baik dari dalam perusa11aa11, e-book, laporan atau jurnal online penulisan yang pemall dibuat maupllll dari media internet yang terkait dengan topik penulisan laporan kerja praktek ini. 2. Pengamatan secara lruigsung yang didampingi oleh pembimbing lapangan di PT. PLN (Persero) ULP Medan Johor. 2 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... BAB II STUDI KASUS 2.1 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PLTA PLTP PLTG PLTU PLTGU PEMBANGKIT . . : TRAHSFORMATOR . : : GI 20.~SO.Y TRANSFORMATOR: • GI : ISGmllV :TIWISfORMAT~ : OISTl\16US I : .lOkV/380V TRANSMISI ~ :. - SOSIAL OISTRIBUSI Bl'iNIS Pl 18UK JC RUMAH Gambar 2 I Sistem Jaringan Dislribusi Tenaga Listrik (sumber: Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besar dengan tegangan 11 kv sampai 24 kv dinaikkan tegangannya oleh gardu induk dengan transfo1mator penaik tegangan menjadi 70 kv, 154 kv, 220 kv atau 500 kv. Kcmudiaan disalurkan melalui saluran transmi si. Tt~juan menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil keerngian daya listrik pada saluran transmisi, dimana dalam hal ini kemgian daya adalah sebanding dengan kuadrat ams yang mengalir (12 R) dcngan daya yang sama bila nilai tegangan diperbesar, maka arus yang mengalir semakin kecil sehingga kemgian dayajuga akan kecil pula. Dari saluran transmisi, tegangan ditunmkan lagi menjadi 20 kv dengan transfonnator penunm tegangan pada gardu induk distribusi, kemudian dengan sistem tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh saluran distribusi perimer. Dari saluran distribu si primer inilah gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk ditunmkan tegangannya dengan trafo distribusi menjadi sistem tegangan rendah yaitu 220/380 Volt. Selanjutnya disalurkan oleh distribusi sekunder konsumen-konsumen. Dengan ini jelas bahwa sistem distribusi mernpakan bagian yang penting dalam sistem tenaga listrik 3 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2.2 Macam-macam Jaringan Distribusi Primer 2.2.1 Jaringan Radial Merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Pada jaringan ini arus yang paling besar adalah yang paling dekat dengan Gardu lnduk. Tipe ini dalam penyaluran energi listrik kurang handal karena bila terjadi gangguan pada penyulang maka akan menyebabkab terjadinya pemadaman pada penyulang tersebut. ''f'r3f'o Dit u-i\)\ai Tni.fo D istribu \-i !Ok"\" 'frAf() D i "o-i1:ms i Ttofo D , Ntrt\ll1$i T.taf'o Disttibusi Trafo O~t1:ib w.-:i Gambar 2 2 Konfigurasi Jari.ngan Radial (Sumber: Secara Sederhana Sistem Radial Mempunyai Kelebihan dan Kekurangan; Kelebihan 1. Lcbih Murah Bia ya Investasinya 2. Lebih Sederhana Pengendalian dan Sistemnya Kekurangan 1. Kualitas Listrik Kurang Baik 2. Jika Mengalami gangguan pada satu titik maka titik yang lain tidak akan teraliri listrik 2.1.2 Jaringan Distribusi Loop I Ring Tipe ini merupakan jaringan distribus.i primer, gabungan dari dua tipe jaringan radial dimana ujung kedua jar.ingan dipasang PMT. Pada keadaan normal tipe ini bekerja sccara radial dan pada saat terjadi gangguan PMT dapat dioperasikan sehingga gangguan dapat terlokaJisir. Tipe ini Jebih handal dalam penyaluran tenaga 4 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... listrik dibandingkan ripe radial namun biaya investasi lebih mahal. l:"O k\' ~O L\' ' t-o-- 1':.11 'O l. \' \lklM Sfl. i1 Orommi fd ~l.u €) © ~L~I 0:1•nm1$ lv l 1ra10 .I;CO Ds!tnbw.! Dts tnbws f.~ ,,/ Ha!;) Dmnt:-un P~ll ~O l. \' Gambar 2. 3 Konjigurasi Jaringan Loop (sumber: 2.2.3 Jaringan Distribusi Spindle Jaringan ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial yang ujung-ujungnya dapat disatukan pada gardu hubungdan ekspres (expressfeeder) ini harus sclalu dalam keadaan bcrtcgangan, dan siap terus menerus untuk menjamin beke1janya system dalam menyalurkan energi listrik ke beban pada saat terjadi gangguan atau pemeliharaan. Dalam radial. keadaan terdapat ekspres. penyulang Penyulang m1 tipe normal beroperasi sccara (_;) :.r ' P.-a'\'\'tt.n•'· h.-h~r. 1 50 k"V ~ J - - Q 1 ra£o D-is t..r:abutu. ~:..:) --"--- = = Gambar 2 4 Kon.jigurasi Jaringan Spindel (sumber: Kcuntungan po la jaringan ini adalah : A. Sederhana dalam hal teknis pengopcrasiannya seperti pola radial. Kontinuitas pelayanan lcbih baik dari pada pola radial maupun loop. 5 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... B. Pengecekan beban masing-masing saluran lebih mudah dibandingkan dengan pola grid. C. Pcnentuan bagian jaringan yang teganggu akan 1cbih mudah <libandingkan d:n~:ln pcl:i grid. Dcn~~n dcm:ki:.n po!a protclwin:yJ. J.l\::4n lcbih 111~d~h. D. Baik untuk dipakai di daerah perkotaan dengan kerapatan beban yang tinggi. 2.2.4 Jatingan Distribusi Kloster Jaringan Distribusi Kluster ini mempaka:n hampir mirip dengan sistem spindle. Dalam sistem klustcr tcrscdia satu express feeder yang mernpakan feeder atau penyulang tanpa beban yang digunakan sebagai titik manufer beban oleh feeder atau penyulang lain dalam sistem cluster tersebut. Proteksi yang diperlukan untuk sistem ini rclatif sama dengan sistem open loop atau sistem spindle. :::o '-"'-" p :-,1··-i 2 0 c·.::l k '\..; l '~ I t~ 1 { J T ,.._,s, , O t • .\a 1t.-u·..-t f- . ~ -:; Tt .•l~ .... o ... c,--•b'-•.._., <J' / C l r :'\ C.;> (. ... _ 0 1 -..t.•abt.~'lo>• I D• s tnlH • ··• I T 1.-.. r .. -. (Q) ,...,., .... , ... -:._'\ T s .l 1 V .. r - i / I P "n•Ht-lU" R r l-• a ,• Gamhar 2 5 Korifigurasi Jaringan Kluster (sumber: Dimana penyulang ini berfungsi bila ada gangguan yang terjadi pada salahsatu penyulang konsumen maka penyulang inilah yang menggantikan fungsi suplai ke konsumen 2.3 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran udara tegangan mcnengah adalah jaringan distribusi yang tergelar dialam bebas, dimana banyak gangguan-gangguan listrik yang dialaminya seperti petir, pohon atau binatang. Untuk ini perlu diperhatikan antara lain: UNIVERSITAS MEDAN AREA 6 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... a) Sistem pentanahan/pembumian yang terpasang pada tiang SUTM paling tinggi dari lingk:ungannya. Gunanya bila jaringan kena gelombang petir akan tersalur ke tanah melalui pentanahan tersebut. b) Batas ROW (Road Of Wide) dengan pohon atau bangunan (lm) c) Ar.rester dan petanahan nya (tahanan tanah 3 ohm) d) Sambungan antar kawat 2.4 Komponen-Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah Komponen Jaringan Distribusi Tegangan Menengah mcrupakan rangkaian komponen yang terpasang membentuk satu kesatuan dalam konstruksi JTM. Komponen jaringan distribusi adalah semua material yang terpasang pada konstruksi jaring distribusi Material distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah ( SUTM ), terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu ; material distribusi utama (MDU) dan material pelengkap. Disebut dengan material distribusi utama karcna, material tersebut fungsinya sangat penting pada konstruksi, sehingga merupakan bagian yang tidak bisa tergantikan. Sedangkan discbut material pelengkap, karena merupakan bagian pelengkap untuk menunjang pemasangan material <listribusi utama pada suatu konstruksi. Dibawah ·ini merupakan komponen dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 2.4.1 Penghantar 1. Penghantar Telanjang AAAC atau (BC : Bare Conductor) Konduktor dengan bahan utama alluminium (Al) yang di pilin bulat padat, sesuai SPLN 42 -10: 1986 dan SPLN 74: 1987 2. Penghantar Berisolasi Setengah AAAC-S Konduktor dcngan bahan utama aluminium .i:ni diisolasi dengan material XLPE ( croslink polyetilene langsung), dengan batas tegangan 6 kV dan harus memenuhi SPLN No 43-5-6 tahun 1998 UNIVERSITAS MEDAN AREA 7 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... AAAC 150mm2 AAACS 150 mm2 Gambar 2 6 Penghantar SUTM (Sumber: electriccabel.cc) 2.4.2 Tiang pada SUTM Tiang listrik adalah salah satu komponen utama dari jaringan listrik tegangan rendab atau tegangan menengah yang menyangga hantaran listrik scrta perlengkapannya yang pemakaiannya tergantung keadaan lapangan. Dibawah ini mempakan jenis-jenis tiang listrik berdasarkan kegunaannya : a) Tiang Kayu berisikan tentang Tiang Kayu untuk jaringan distribusi, kckuatan, ketinggian dan pengawetan kayu sehingga pada beberapa wilayah pengusahaan PT PLN Persero bila suplai kayu memungkinkan, dapat digunakan sebagai tiang penopang penghantar penghantar SUTM. b) Tiang besi Adalah jenis tiang terbuat dari pipa besi yang disambungkan hingga diperoleh kekuatan beban tertentu sesuai kebutuhan. Walaupun Jebih mahal, pilihan tiang besi untuk area/wilayah tertentu masih diijinkan karena bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan tiang beton. Pilihan utama juga dimungkinkan bila:mana total biaya material dan transportasi lebih murah dibandingkan dengan tiang beton akibat diwilayah tersebut belum ada pabrik tiang beton c) Tiang beton UNIVERSITAS MEDAN AREA 8 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Untuk kekuatan sama, pilihan tiang jenis ini dianjurkan digunakan di seluruh PLN karena lebih murah dibandingkan dengan jenis konstruksi tiang lainnya termasuk terhadap kemungkinan penggunaan konstruksi rangkaian besi profit. 2.4.3 Cross Arm Cross arm dipakai untuk menjaga penghantar dan peralatan yang dipasang diatas tiang. Material cross arm terbuat dari besi. Cross arm dipasang pada tiang. Pemasangan dapat dengan memasang klem-klem, disekrup dengan baut dan mur secara langsung. Pada cross arm dipasang baut-baut penyangga isolator dan peralatan lainnya, biasanya cross arm ini di bor terlebih dahulu untuk membuat lubang-lubang baut. a. Single support on single pole ( Tipe Al) Konstruksi ini digunakan untuk tarikan lurus dengan sudut 0° - 10°. Menggunakan tiga buah isolator jenis tumpu dan tidak memakai treckschoor ~-···-----·--- S--Oml'f'I ( 9 ___________ 4!_ _____ I 7 _ -AaK ! _______ _. ---- ·--- __ g J ~ H!~m 7 ~ i .. j '1 ;. :-::i~r T.:.MPAK 8AWA>\ I Gambar 2 7 Cross Arm Double support on single pole (sumber: UNIVERSITAS MEDAN AREA 9 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... ~--t-~~~~~~~rr-:--~a.n--~~~~~~~-t- '~ • (!) TAMP,4'<: 6AWAl1 Gambar 2 8 Cross Arm Double Support on Single pole (Sumber: .academia.edu) Konstruksi ini digunakan untuk ti.ang tikungan dengan sudut 10° sampai 30°. Menggunakan double traves dan double isolator dan satu set treck schoor, sesuai gambar 3 dibawah b.Type A 3 (Double support on single/double pole) '''" b __ J ... : o/ ·----- ~ 11 • ;,_6 11: . 1 ~~;- r T Gambar 2 9 Cross Arm Double Support double pole (Sumber : UNIVERSITAS MEDAN AREA 10 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Konstruksi ini dugunakan pada tarikan lurus untuk penegang konduktor, mempunyai double traves. Isolator yang digunakan enam buah jenis suspention insulator dan tiga buah isolator jenis pin insulator -·= ?~ .. Gambar 2 JO Cross Arm double support double pole (Sumber: Konstruksi digunakan untuk tar.ikan dengan bentangan panJang (lOOms/d 200m) rnenggunakan 3 isolator tumpu dan 6 isolator tarik. 2.4.4 Isolator Isolator adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk mengisolasi konduktor atau penghantar. Menurut fungsinya isolator dapat menahan berat dari konduktor I kawat penghantar, mengatur jarak dan sudut antar konduktor serta menahan adanya perubahan pada kawat penghantar akibat temperatur dan angin. Bahan yang digunakan untuk pembuatan isolator yang banyak digunakan pada sistem distribusi tenaga listrik adalah isolator dari bahan porselin I keramik dan isolator dari bahan gelas. Ada beberapa jenis konstruksi isolator dalam sistem distribusi, antara lain : UNIVERSITAS MEDAN AREA 11 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... a) Isolator Gantung Gambar 2 11 Isolator Gantung (Sumber: penulis) gat:tdengan isolator gantung pada umumnya dipakai pada saluran transmisi tegagan tinggi. ada dua jenis isolator gantung, yaitu jenis clevis dan jenis ball-and socket. b) Isolator Pasak (Pin Isolator) Gambar 2 12 Isolator pasak (Sumber: isolator pasak adalah isolator yang memiJiki pasak baja yang disekrup pada bagian bawalmya. Digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri, karena kekuatan mckanisnya rendah sehingga tidak dibuat dalam ukuran-ukuran yang besar. UNIVERSITAS MEDAN AREA 12 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2.4.S Peralatan Hubung (Switching) Pada percabangan atau pengalokasian pada j aringan SUTM untuk maksud kemudahan operasional harus dipasang Pemutus Beban (Load Break Switch LBS), selain LBS dapat juga dipasangkan Fused Cut-Out (FCO) Fused Cut· Out Load Break Swl1ch Gambar 2 13 Peralatan Hubung (Sumber: 2.4.6 Lightning Arrester Lightning arrester adalah alat proteksi bagi peralatan listrik terhadap teganganlebih, yang disebabkan oleh petir atau surja hubung (switching surge). Alat ini bersifat scbagai by-pass disekitar isolasi yang membcntuk jalan dan mud.ah dilalui arus kilat ke sistem pcntanahan sehingga tidak mcnimbulkan tegangan lebih yang tinggi dan tidak merusak isolasi peralatan listrik. By-passini harus scdemikianrupa sehingga tidak mengganggu ali:ran daya sistem frekuensi 50 hz.Jadi pada keadaan normal all'ester berlaku sebagai isolator, bila timbul tegangan smja alat ini bersifat sebagai konduktor yang tahanannya relatif rendah, sehingga dapat mengalirkan arus yang tinggi ketanah.setelah surja hilang, arrester harus dapat dengancepat kembali menjadi isolasi.Scsuai dcngan fungsinya, yaitu arrester melindungi pcralatan listrik pada sistem jaringan tcrhadap tegangan. digardu induk besar ada bedanya pada trafo dipasang arrester, untuk menjamin terlindungnya trafo dan peralatan lainnya dari tegangan lcbih . UNIVERSITAS MEDAN AREA 13 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Gambar 2 14 Lightning Arrester (Sumber: penulis) Bagian-bagian dari Lighning Arrester 1 . Elektroda Elektroda - elektroda ini adalah terminal dari arrester yang dihubungkan dengan bagian yang bcrtegangan di bagian atas, dan elektroda bawah dihubungkan dengantanah 2. Sela percik Apabila terjadi tegangan lebih oleh sambaran petir atau surya hubung padaarrester yang terpasang maka pada sela percik akan terjadi loncatan busur api. Yangterjadi tersebut ditiup keluar o.leh tekanan gas yang timbuikan oleh tabung fiber yangterbakar 3. Taha.nan katup Tahanan yang dipergunakan dalam arrester ini adalah suatu jenis material yangsifat tahanan dapat berubah bila mendapatkan perubahaan tegangan pada gambar Prinsip Kerja Lightning Arrester Arrester petir disingkat arrester, atau sering juga disebut penangkal petiradalah alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap suija petir. Ia berlaku sebagai jalan pintas (by - pass) sekita:r isolasi. Arrester membentuk jalanyang mudah dilalui oleh arus kilat atau petir, sehingga tidak timhul tegangan lebihyang tinggi pada peralatan. Jalan pintas itu harus sedemikian rupa sehingga tidak menggangu aliran arus daya sistem 50 hertz. Jadi pada kerja notmal arrester itu UNIVERSITAS MEDAN AREA 14 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... dan bila tirribul smja dia berlaku sebagai konduktor, jadi melewatkan aliran arus yangtinggi. Setelah surja hilang, arrester harus dengan cepat kembali menjadi isolatorsehingga pemutus daya tidak sempat membuka. 2.4.7 Fuse Cut Out (FCO) Fuse Cut Out adalah sebuah alat pemutus rangkaian listrik yang berbeban pada jaringan distribusi yang bekerja dengan cara meleburkan bagian dari komponennya (fuse link) yang telah dirancang khusus dan disesuaikan ukurannya , untuk itu. Gambar 2 15 Fuse Cut Out (Sumber: Keterangan : 1. Rangka pemegang CO 2. Terminal (untuk penghantar) 3. Pegangan resin (resin holder) 4. Kontak atas ( moveable) 5. Kontak statis 6. Kait penutup 7. Resin/ CO 8. Engsel dari brass 9. Terminal bawah (untuk penghantar) 10. Isolator (porselin) UNIVERSITAS MEDAN AREA 15 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2.4.8 Recloser Recloser adalah rangkaian listrik yang terdiri pemutus tenaga yang dilcngkapi kotak kontrol elektonik (Electronic Control Box) recloser, yaitu suatu pt)ralatan eiektronik sebagai kelengkapan recloser dimana peralatan ini tidak berhubungan dengan tegangan menengah dan pada peralatan ini recloser dapat dikendalikan cara pelepasannya. Dari dalam kotak kontrol inilah pengaturan (setting) recloser dapat ditentukan. Gambar 2 l 6 Recloser (Sumber: penuhs) Cara kerja recloser 1. Pada saat terjadi gangguan, arus yang mengalir melalui Recloser sangat besar sehingga menyebabkan. kontakRecloser terbuka (trip) dalam operasi cepat (fast trip) Saklar dan Pengaman. 2. Kontak Recloser akan menutup kembali setelah melewati waktu reclose sesuai setting Tujuanme:niberi selang waktu ini adalah untuk memberikan waktu pada penyebab gangguan agar hilang, terutama gangguan yang bersifat temporer. UNIVERSITAS MEDAN AREA 16 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 3. Jika gangguan bersifat permanen, Recloser akan membuka dan menutup balik sesuai dengan settingnya dan akan lock-out (terkunci). 4 Setelah gangguan dihilangkan oleh petugas, baru Recloser dapat dimasukkan kesistem 2.4.9 Load Break Switch (LBS) Swich pemutus beban (Load Break Switch, LBS) merupakan saklar atau pemutus arus tiga fase untuk penempatan di luar ruas pada tiang, yang dikcndalikan secara elektronis. Switch dengan penempatan di atas tiang ini dioptimalkan melalui control jarak jauh dan skema otomatisasi. Swich pemutus be ban juga merupakan sebuah sis tern penginterupsi .hampa yang teriso lasi o leh gas SF6 dalarn sebuah tangki baja anti karat dan disegel. Sistem kabelnya yang full-insulated dan sistem pemasangan pada tiang yang sederhana yang membuat proses instalasi lebih cepat dengan biaya yang rendah. Sistem pengendalian elektroniknya ditempatkan pada sebuah kotak pengendali yang terbuat dari baja anti karat sehingga dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Panel pengendali (user-friendly) dan tahan segala kondisi cuaca. Sistem monitoring dan pengcndalian jarak jauh juga dapat ditambahkan tanpa perlu menambahkan Remote Terminal Unit (RTU) Gambar 2 17 Load Break Switch (.\'umber UNIVERSITAS MEDAN AREA 17 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2.4.lU Transformator Distribusi Trafo Distribusi adalah merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam penyaluran tenaga .listrik dari gardu distribusi ke konsumen. Kernsakan pada Trafo Distribusi menyebabkan kontiniutas pelayanan terhadap konsumen akan terganggu{terjadi pemutusan aliran listrik atau pemadaman). Pcmadaman merupakan suatu kerugian yang menyebabkan biaya-biaya pembangkitan akan meningkat tergantung harga KWH yang tidak tetjual. Pemilihan rating Trafo Distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan beban akan menyebabkan efisiensi menjadi kecil, begitu juga penempatan lokasi Trafo Distribusi yang tidak cocok mempengaruhi drop tegangan ujung pada konsumen atau jatuhnya/turunnya tegangan ujung saluran/ konsumen. Transformator atau trafo adalah komponen elektromagnet yang dapat mcrubah tegangan tinggi ke rendah atau sebaliknya dalam frekuensi sama. Agar dapat berfungsi dengan baik, makan trafo harus dipelihara dan dirawat dengan baik menggunakan sistem dan peralatan yang tepat. Trafo dapat dibedakan berdasarkan tenaganya, trafo 500/150 kv dan 150/70 kv biasa disebut trafo Interbus Transformator (IBT) dan trafo 150/20 kv dan 70/20 kv disebut trafo distribusi. Trafo pada umumnya ditanahkan pada titik netral sesuai dengan kebutb.han untuk sistem pengamanan atau proteksi. Sebagai contoh trafo Gambar 2 18 Trafo distribusi (Sumber: 150/20 kv ditanahkan secara langsung di sisi netral 150 kv dan trafo 70/20 kv ditanahkan dengan tahanan rendah atau tahanan t.inggi atau langsung di sisi netral 20 kv.Transformator distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan transmisi UNIVERSITAS MEDAN AREA 18 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... menengah 20kv ketegangan distribusi. 220/380V sehingga peralatannya adalah unit trafo( 3 phase). 2.6 Gangguan pada .iaringan SUTl\f Pada dasamya gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi saluran 20 kv dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu gangguan dari dalam sistem dan gangguan dari luar sistem. Gangguan yang berasal dari luar sistem disebabkan oleh sentuhan daun/pohon pada penghantar, sambaran petir, manusia, binatang, cuaca dan lain-lain. Sedangkan gangguan yang datang dari dalam sistem dapat berupa kegagalan dari fuugsi peralatan jaringan, kemsakan dari peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan pemutus beban dan kesalahan pada alat pendeteksi. 2.6. l Klasifikasi gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi adalah : a. Dari jenis gangguannya 1. Gangguan dua fasa atau tiga fasa melalui hubw1gan tanah 2. Gangguan fasa ke fasa 3. Gangguan dua fasa ke tanah 4. Gangguan satu fasa ke tanah at au gangguan tanah b. Dari lamanya gangguan a. Gangguan yang bersifat temporer Gangguan yang bersifat temporer ini apabila terjadi gangguan, maka gangguan tersebut tidak akan lama dan dapat normal kembali. Gangguan ini dapat hilang dengan sendirinya atau dengan memutus sesaat bagian yang terganggu dari sumber tegangannya. Kemudian disusul dengan penutupan kembali peralatan hubungnya. ganggguan temporer sering terjadi dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan dan akhirnya menimbulkan gangguan yang bersifat permanen. Salah satu contoh gangguan yang bersifat temporer adalah gangguan akibat sentuhan pohon yang tumbuh djsekitar jaringan, akibat binatang seperti burung kelelawar, ular dan layangan. Gangguan ini dapat hilang dengan send:irinya yang disusul dengan penutupan kembali peralatan hubungnya. Apabila ganggguan UNIVERSITAS MEDAN AREA 19 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... temporer sering terjadi maka hal tersebut akan menimbulkan kerusakan pada peralatan dan akhirnya mcnimbulkan gangguan yang bersifat permanen. b. Gangguan yang bersifat permanen Gangguan permanen tidak akan dapat hilang sebelum penyebab gangguan dihilangkan terlebih dahulu. Gangguan yang bersifat pennanen dapat disebabkan oleh kerusakan peralatan, schinggga gangguan ini baru hilang setelah kerusakan ini diperbaiki atau karcna ada sesuatu yang mengganggu secara permanen. Untuk membebaskannya diperlukan tindakan perbaikan atau menyingkirkan penyebab gangguan tersebut. Terjadinya gangguan ditandai dengan jatuhnya pemutus tenaga, untuk mcngatasinya operator memasukkan tcnaga secara manual. Contoh gangguan ini yaitu adanya kawat yang putus, tetjadinya gangguan hubung singkat, dahan yang menimpa kawat phasa dari saluran udara, adanya kawat yang putus, dan te1jadinya gangguan hubung singkat. 2.6.2 Penyebab Gangguan Gangguan biasanya diakibatkan oleh kegagalan isolasi di antara penghantar phasa atau antara penghantar phasa dangan tanah. Secara nyata kegagalan isolasi dapat menghasilkan beberapa efek pada sistem yaitu menghasilkan arus yang cukup besar, atau mengakibatkan adanya impedansi diantara konduktor phasa atau antara penghantar phasa dan tanah. Sccara umum gangguan dibcdakan pada dua kondisi tegangan saat terjadinya gangguan, yaitlt gangguan te1jadi pada tegangan normal dan gangguan terjadi pada tcgangan lebih. 1. Gangguan Terjadi Pada Kondisi Tegangan Normal Gangguan pada kondisi tegangan normal terjadi dikarenakan pemerosotan dari isolasi dan kejadian-kejadian tak terduga dari benda asing. Pemerosotan isolasi dapat terjadi karena polusi dan penuaan. Saat ini batas ketahanan isolasi tertinggi (high insulation level) sekitar 3-5 kali nilai tegangan nominalnya. Tapi dengan adanya pengotoran (pollution) pada isolator yang biasanya disebabkan oleh penumpukan jelaga (soot) atau debu (dust) pada daerah industri dan penumpukan garam (salt) karena angin yang mengandung uap garam UNIVERSITAS MEDAN AREA 20 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... menyebabkan kekuatan isolasi akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan penurunan resistansi dari isolator dan menyebabkan kebocoran arus. Kebocoran arus yang kecil ini mempercepat kerusakan isolator. Selain itu pemuaian dan pcn)'Usutn.n ~yang bcrula11g-ulang dapr!t jugrr 1ncnJ.'cbab!can lccmcrosotan rcsistaJ1si dari isolator 2. Gangguan Terjadi Pada Kondisi Tegangan Lebih Gangguan pada kondisi tegangan lebih salah satunya disebabkan sambaran petir yang tidak cukup teramankan oleh alat-alat pengaman petir. Petir menghasilkan surja tegangan yang sangat tinggi pada sistem tenaga listrik, besarnya tegangan dapat mencapai jutaan volt dan ini tidak dapat ditahan oleh isolasi. Smja ini berjalan secepat kilat pada jaringan listrik, faktor yang membatasinya adalah impedansi dan rcsistansi dari saluran. Untuk mengatasi surja petir ini sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada isolasi dan peralatan sistem tenaga lainnya, diperlukan suatu peralatan proteksi khusus untuk da:pat mengatasi surja petir ini 3 Gangguan hubung singkat a. Gangguan hubung singkat dapat terjadi antar fase (3 fase atau 2 fase) atau 1 fase ketanah dan sifatnya bisa temporer atau permanen b. Gangguan permanen : Hubung singkat pada kabel, belitan trafo, generator, (tembusnya isolasi) c. Gangguan temporer : Flashover karena sambaran petir, flashover dengan pohon, tcrtiup angi 4. Gangguan beban lebih UNIVERSITAS MEDAN AREA 21 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Gangguan beban lebih terjadi karena pembebanan sistem distribusi yang melebihi kapasitas sistem terpasang. Gangguan ini sebe.narnya bukan gangguan murni, tetapi bila dibiarkan terus· menerus bcrlangstmg dapat mcrusak peralatan. nominal. Hal ini terjadi karena penggunaan daya listrik oleh konsumen melampuai kapasitas nominal mesin. Hal ini tidaklah segera mernsak pcrlengkapan listrik tetapi mengurangi umur peralatan listrik. Untuk waktu yang singkat ams 1ebih tidaklah memebawa akibat yang jelek terhadap perlengkapan listrik, umparnanya pada waktu menjalankan motor-motor,arns mulanya cukup besar dalam waktu yang singkat tetapi tidak banyak berpcngaruh tcrhadap peralatan listrik. 5. Gangguan tegangan lebih Gangguan tegangan lebih termasuk gangguan yang sering terjadi pada saluran distribusi. Berdasarkan penyebabnya m.aka gangguan tegangan lebih ini dapat dikelornpokkan atas 2 hal: a. Tegangan lebih power frekwensi. Pada sistem distribusi hat ini biasanya discbabkan oleh kesalahan pada A VR atau pengatur tap pada trafo disttibusi. b. Tegangan lebih surja Gangguan ini biasanya disebabkan oleh surja hubung atau surja petir. Dari ketiga jenis gangguan tersebut, gangguan yang lebih sering terjadi dan berdampak sangat besar bagi sistcm distribusi adalah gangguan hubung singkat. Sehingga istilah gangguan pada sistem distribusi lazim mengacu kepada gangguan hubung singkat dan peralatan proteksi yang dipasang cendernng mengatasi gangguan hubung singkat ini UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2. 7 Pemeliharaan 2.7.1 Pengertian Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi rangkaian tahapan ke1ja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal (schedul) ataupun tanpa jadual. 2.7.2 Tu.fuan Pemeliharaan dasar Dengan Surat Edaran Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 040.E/152/DIR/1999 maksud diadakannya kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi, tujuan utama dari pelaksanaan pemeliharaan distribusi adalah untuk: 1. Menjaga agar peralatan/komponen dapat dioperasi-kan secara optimal berdasarkan spesifikasinya sehingga scsuai dengan umur ekonomisnya. 2. Menjamin bahwa jaringan tetap berfungsi dengan baik untuk menyalurkan energi listrik dari pusat listrik sampai ke sisi pelanggan. 3. Menjamin babwa energi listrik yang diterima pelanggan selalu berada dalam tingkat keanda1an dan mutu yang baik. 4. Mendapatkan jaminan bahwa system/pcralatan distribusi aman baik bagi personil maupun bagi masyarakat umum. 5. Untuk mendapatkan cfektivitas yang maksimum dengan mempcrkcci] waktu tak jalan peralatan sehingga ongkos operasi yang menyertai diperkecil 6. Menjaga kondisi peralatan atau sistem dengan baik, sehingga kwalitas produksi atau kwalitas kerja dapat dipertahankan. 7. Mempertahankan ni1ai atau harga did peralatan atau system, dengan mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan. 8. Untuk menjamin keselamatan bagi karyawan yang sedang bekerja dan seluruh peralatan dari kemungkinan adanya bahaya akibat kernsakan dan kegagalan suatu alat. UNIVERSITAS MEDAN AREA 23 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 9. Untuk mempertahankan seluruh peralatan dengan efisiensi yang maximum. 10. Dan tujuan akhirnya yaitu untuk mendapatkan suatu kombinasi yang ekonomis antar berbagai factor biaya dengan basil kerja yang optimum. Selain itu ada faktor diluar teknis, tujuan pemeliharaan adalah mendapatkan simpati serta kepuasan pelanggan dalam pelayanan tenaga listrik. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang baik perlu diperhatikan hal- hal berikut : A. a.sistem barns direncanakan dengan baik dan benar memakai bahan I peralatan yang berkualitas baik sesuai standar yang ber)aku B. b.sistem distribusi yang barn dibangun hams dipeiksa secara teliti, apabila terdapat kernsakan kecil segera diperbaiki pada saat itu juga C. c.sta£1 petugas pemeliharaan hams terlatib dengan baik dan dengan jumlah petugas cukup memadai D. mempunyai peralatan kerja yang cukup memadai untuk melaksanakan pemeliharaan dalam keadaan tidak bertegangan maupun pemeliharaan dalam bertegangan E. mempunyai buku I brosur peralatan pabrik pembuat peralatan tersebut dan hams diberikan kepada petugas terutama pada saat pelaksanaan pemelibaraan F. gambar (peta) dan catatan pelaksanaan pemeliharaan dibuat dan di pelihara untuk peketjaan pemel.ibaraan berikutnya 2.8 Jenis-Jenis Pemeliharaan 2.8.1 Berdasarkan waktu pelaksanaanya : a. Pemeliharaan terencana (planed maintenance): preventiv dan korektif b. Pemeliharaan tidak direncanakan (unplanned maintenance) 2.8.2 Berdasarkan metodanya a. Pemeliharaan berdasarkan waktu ( time base maintenance) UNIVERSITAS MEDAN AREA 24 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... b. Pemeliharaan berdasarkan kondisi (on condition base maintenance) c. Pemeliharaan darurat I khusus (break down maintenance)Bila dilihat dari macam - macam pemeliharaan tersebut digabungkan, maka pemeliharaan dibedakan menjadi : a. pemeliharaan rntin mernpakan pemeliharaan yang terencana berdasarkan waktu yang terjadwal b. Pemeliharaan Korektif Merupakan pemeliharaan yang terencana dikarenaka faktor waktu dimana peralatan memerlukan perbaikan atau pemeliharaan yang tidak terencana tetapi berdasarkan kondisi Peralatan yang menunjukkan gejala kernsakan ataupun sudah terjadi kcrusakan c. Pemeliharaan darurat Merupakan pemeliharaan karena keadaan yang darurat tanpa diketahui gejala kerusakan sebelumnya 1. Pemeliharaan rutin Disebut juga dengan pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan. untuk mencegah te1jadinya kerusaka peralatan yang lebih parah dan untuk mempertahankan unjuk kerja jaringan agar tetap beroperasi dengan keandalan dan efisiensi yang tinggi. Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi kegiatan : a. Pemeriksaan I inspeksi rutin b. Pemeliharaan rutin c. Pemeriksaan prediktif d. Perbaikan I penggantian peralatan UNIVERSITAS MEDAN AREA 25 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... e. Perubahan I penyempumaan jaringan Contoh pemeriksaan rutin : a. Inspeksi gar<lu <lislribusi : mem~riksa <lan mdaporkan kca<laail instalasi gardu distribusi ; sipil, ruang gardu, kubikel trafo, PHB-TR, terminasi kabel, sepatu kabel. b. Pemeriksaan instalasi dengan infrared I thermo vision c. Pemeriksaan partial discharge pada terminal kabel 20 kv di kubikel d. Test trip pada PMT k:ubikel pengaman beban e. Pemeriksaan kondisi FCO f. Pemeriksaan sistem pembumian g. Pengukuran tahanan isolasi, tahanan kontak dan keserempakan pada kubikel h. Pemeriksaan suhu trafo, kabel, fuse TR i. Pengukuran tegangan ujung pada JTR j. Pengukuran beban jurusan PHB-TR Contoh pemeliharaan rutin: a. Pengecetan tiang pada gardu portal b. Pcngencangan pengikatan mur baut pengikat sepatu kabel dengan terminal trafo, kubikel dan busbar kubikel c. Pengecatan gardu sipil <l. Revisi instalasi gardu distriibusi 2. Pemeliharaan korektif UNIVERSITAS MEDAN AREA 26 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan dengan maksud untuk memperbaiki kerusakan yaitu suatu usaha untuk memperbaiki ke.rusakan hingga kembali kepada kondisi/ kapasitas scmula dan perbaikan untuk pcnyempurnaan yaitu, suatu usaha untuk mcninglcatl{tin .1 pen}'empurn~an jn.ringan deng~n car~ mengganti I rnengubah jaringan agar dicapai daya guna atau keandalan yang lebih baik dengan tidal< mengubah kapasitas semula. Contoh perbaikan kerusakan : a. Penggantian fuse-link pada FCO b. Penggantian NH-Fuse yangputus c. Penggantian tenninasi kabcl incoming, outgoing d. Penggantian terminasi kabel trafo e. Penggantian trafo f Perbaikan trafo g. Perbaikan PHB-TR h. Penggantian bushing trafo distribusi yang pecah 3. Pemeliharaan darurat Pemeliharaan ini sifatnya mendadak, tidak terecana ini akibat gangguan atau kernsakan atau hal-hal lain diluar kemampuan kita sehingga perlu dilakukan pemeriksaan/ pengecekan perbaikan maupun penggantian peralatan, tetapi masih dalam krnrun waktu pemeliharaan. Contoh pemeliharaan darurat : a. Perbaikan I penggantian instalasi gardu yang rusak akibat kebakaran b. Perbaikan I penggantian instalasi gardu yang rusak akibat banjir c. Perbaikan I penggantia instalasi ga:rdu yang rusak akibat hum-hara 27 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2.8 Jadwal .Pemeliharaan Pemeliharaan rutin I terencana adalah cam yang baik untuk mencapa1 suatu tujuan pemeliharaan karena mencegah dan menghindari kerusakan peralatan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin perlu direcanakan dengan baik berdaarkan hasil pcngamatan dan catatan serta pengalaman perlu direncanakan terdahulu sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk itu perlu dibuat jadwal pemeliharaan Jadwal pemeliharaan dalam kurun waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan umur dari peralatan yang di pelihara , waktu tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemeliharaan mingguan b. Pemeliharaan bulanan c. Pemeliharaan triwulanan d. Pcmeliharaan semestcran e. Pemeliharaan tahunan Karena volume fisik dari haringan distribusi ini cukup banyak maka dalam pelaksanaannya perlu diatur waktunya disesuaikan dengan kemampuan yang ada. 2.9 Standing Operation Procedure (SOP) Standing operation procedure adalah suatu bentuk ketentuan tertulis beris i prosedur atau langkah-langkah ketja yang dipergunakan untuk rnelaksanakan suatu kegiatan. Dalam bahasa Indonesia SOP disebut dengan Prosedur Tetap dan disingkat Protap. SOP Pemeliharaan distribusi berarti ketentuan tentang prosedur I langkah-langkah ke1ja untuk memelihara distribusi pada Gardu Induk, Gardu Hubung dan Gardu Distribusi. UNIVERSITAS MEDAN AREA 28 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2. IJ.l Tujuan standin~ operation procedure Pemeliharaan distribusi berarti melakukan pemeriksaan atau perbaikan yang menyebabkan perlunya pemadaman listrik atau tidak. Pada saat pelaksanaan pemeliharaan dengan pemadaman berarti memerlukan koordinasi dengan pihak opera.<>i agar tidak sampai terjadi gangf>>uan atau kecelakaan kerja pada saat pembukaan alat hubung yang akan dipelihara maupun penormalannya kembali. Hasil dari pemcliharaan adaJah berupa kondisi I unjuk kerja peralatan harus memenuhi ketentuannya, yaitu aman dioperasikann kembali, maka untuk itu perlu diatur cara melakukan pemeliharaan, peralatan untuk mengukur kondisi peralatan kubikel, pe1:kakas kerja yang digunakan pada waktu pemeliharaan. Penyimpangan dari ketentuan berarti hasil pemeliharaan tidak sesuai dengan ketentuan dan dampak.nya akan menyebabkan permasalahan dalam pcngoperasian bahkan dapat terjadi kecelakaan ke1ja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan maka dibuatlah SOP yang berisi prosedur langkah-langkah yang tertata guna melaksanakan kegiatan. 2.9.2 Komponen dalam SOP Beberapa komponen penting yang tertulis pada SOP Pemeliharaan distribusi antara lain: a) Pihak yang terkait Yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak akibat pemeliharaan 20 kV. Keterkaitan ini dilakukan da1am bentuk komunikasi yang dilakukan dapat berupa tertulis/surat ataupun komunikasi langsung/lisan bertujuan agar semua pihak berkoordinasi dapat mengantisipasi terjadinya kondisi kurang aman atau mencegah kerusakan material akibat dipeliharanya kubikel. UNIVERSITAS MEDAN AREA 29 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dibuat berupa format yang standar untuk mencegah kesalahan presepsi dari piliak-pihak yang terkait. Waktu berkomiunikasi/berkoordinasi yang digunakan selalu pada batas standar agar dala111111c11g:unbil kcputusan tidJk bcrlJ.rut-larut. Di Operasional Distribusi pengaturan tentang berkomunikasi ini dibuat menjadi SOP Komunikasi. Pihak yang terkait pada pemeliharaan Distribusi antara lain, Pengatur Distribusi/Piket Pengatur, pihak operasi dan Konsumen. Berkoordinasi dengan pihak adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa instalasi yang akan dipelihara dan ,dipadamkan sudah diantisipasi akibat pemadamannya. Berkoordinasi dengan Pengatur Distribusi/Piket Pengatur adalah agar keadaan jaringan dipastikan siap dipadamkan atau dibebani dan aman dari adanya kecelakaan kerja bagi personil di lokasi pemeliharaan dimaksud maupun di luar lokasi yang berhubungan dengan jaringan yang akan dipelihara. Sedangkan berkoordinasi dengan Konsumen bertujuan agar konsumen tahu akan adanya listrik pemdadaman listrik di tempatnya. b) Per)engkapan Kerja Perlengkapan kerja untuk meleksanak:an pemeliharaan dengan baik dan aman harus dipenuhi spesifik:asi dan jumlahnya. Memaksakan bekerja dengan peralatan seadanya berarti mengabaikan adanya resiko bahaya kecelakaan dan kerusakan yang bakal terjadi. Pemeriksaan terhadap jumlah dan kondisi perlengkapan kerja harus dilakukan secara rutin agar selalu siap kapanpun digunakan. Yang dimaksud dengan perlengkapan kerja adalah sebagai berikut : 1) Perkakas kerja 2) Alat bantu kerja 3) Alat Ukur 4) Material/bahan 5) Alat Pelindung Diri (APD) atau Alat K3 6) Berkas Dokumen lnstalasi Distribusi yang akan dioperasikan 7) Lembaran Format berupa Check-List Pelaksanaan dan Pelaporan. UNIVERSITAS MEDAN AREA 30 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... c) Prosedur Komunikasi Berisi tentang urutan berkomunikasi dengan pihak yang terkait dengan dari mulai persiapan pemel'iharaan, saat pemeliharaan sampai pelaporan pekerjaan. Peralatan yang digunakan untuk berkomi.mikasi dapat berupa telepon atau handy talky (HT) dengan menggunakan bahasa yang sudah distandarkan. Penyimpangan terhadap ketentuan herkomunikasi dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasi bahkan kecelakaan kerja. d) Prosedur Langkah-langkah Kerja Berisi tentang urutan dalam melaksanakan pekerjaan di lokasi pengoperasian, mulai dari persiapan pekcrjaan, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan sampai pelaporan pekerjaan. Setiap langkah dilaksanakan secara bcrurutan sesuai tertulis di SOP. Penyimpangan teihadap langkah-langkah tersebut dapat menyebabkan kegagalan pemeliharaan bahkan dapat terjadi kecelakaan kerja. Hasil Pemeliharaan harus dilaporkan ke Pengatur Distribusi/Piket Pengatur dan melaporkan secara lisan guna memutuskan dioperasikannya kembali dan mclaporkan secara tertulis setelah pelaksanaan dilokasi sclcsai. UNIVERSITAS MEDAN AREA 31 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... BAB III PENGU:MPULAN DATA Pemeiiharaan a<laiah sualu usaha alau kt;gtaLan yang <lilakLLkan unluk mempertahankan atau menjaga kondisi sistern dalam keadaan baik ataupun normal. Baik selama beroperasi maupun tidak sedang dioperasikan. Pada dasamya tidak ada suatu sistem yang benar-benar free maintenance. Jadi setiap sistcm memerlukan pemeliharaan. Adapun Jenis pemeliharaan yang dilakukan di PLN ULP Medan johor adalah : 1. Korektif Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan dengan maksud untuk memperbaiki kerusakan yaitu suatu usaha untuk memperbaiki kerusakan hingga kembali kepada kondisi/ kapasitas scmula 2. Preventif, yakni mengacu pada penggantian komponen sesum perkiraan waktu umur, 3.1 Peralatan pada pemeliharaan Peralatan bukan saja menjadi kebutuhan alat bantu tetapi juga menjadi alat bantu pada setiap pekerjaan salah satu nya juga berfungsi sebagai alat bantu pada pemeliharaanjaringan saluran utama tegangan menegah (SUTM) .ada beberapa alat jenis peralatan pada saat melakukan pemeliharaan jaringan : 1. CALMET TE 30 Gambar 3 1 ca/met TE 30 Calmet TE 30 adalah pcralatan yang berfungsi mengukur kaliberasi tegangan pada saat melakukan pemeliharaan dan nilai tegangan nya akan langsung muncul pada layar. UNIVERSITAS MEDAN AREA 32 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 2. MOTOR OVERLOAD RELAY D AN CIRCUIT BREAKER TEST Gambar 3 2Motor over load relay dan circuit breaker Motor over load relay dan circuit breaker test berfungsi untuk menggukur crent injeksi pada saat melakukan pemeliharaan 3. Stick AUTM Gambar 3 3stick autm Bcrfungsi scbagai inconek FCO dan LBS /motorise . pada saat melakukan pcmclil1araan 4. Tangga Gambar 3 4 tangga Berfungsi sebagai alat mempermudah dalam melakukan pemeliharaan jika tiang pada SUTM sanggat banyak penghalan contoh kabel 3.2 sandart opcrasiol (sop) SOP adalah suatu pedoman atau acuan untul< melaksanakan tugas pekejaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah maupun non perncrintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan in<likator-indikator teknis, UNIVERSITAS MEDAN AREA 33 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... adrninistratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Gambar 3 5 Standar Oprasional Selain nama-nama pelaku atau pekerja di dalam surat standart oprasional juga ada bagian lain, yaitu: 1. peralatan yang di gunakan. 2. hal-hal apa saja yang di lakukan petugas dalam melakukan pemeliharaan. 3. waktu ataujam oprasional pekcrja pemeliharaan. 3.3 Pemeliharaan Kabel SUTM Pada saat melakukan pemeliharaan pada kabel jaringan sering di jumpain bahayanya bermain dengan terlalu dekat pada kabel jaringan terutama bagi adek adek yang berlibur saat pandemi saat ini. a. Sosialisasi di dacrah potcnsi bermain layangan yang tinggi untuk menghindari bermain layangan di dekat jaringan PLN b. Pemasangan/penyebaran spanduk mengenai bahaya bermain layangan di dekat jaringan PLN Berkordinasi dengan kepala desa setempat untuk menjadikan pcrhatian khusus terhadap pcnggunaan layangan yang tidak sewajarnya ( dari segi dimensi dan bahan benang yang digunakan). c. Mclaksanakan patroli gabungan dcngan pihak kepolisian bila terdapat daerah k.husus yang rawan menyebabkan potensi gangguan d. Mensosialisasikan langsung kcpada pengguna dan produsen layangan mengenai kerugian yang akan timbul bila bcrmain layangan tidak pada tempatnya serta penggunaan bahan layangan yang tidak seharusnya Secara rut.in . UNIVERSITAS MEDAN AREA 34 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 3.4 Pemeliharaan Penghantar Penyebab dari penyulang mengalaim trip adalah karena kendomya kabel antara kabel andongan dan kabel SUTM. Sebagai alat penyalur tenaga listrik, penghantar harm~ terpas;:ing <iengan haik. ya1tn ti<lak menyeh;:ihbn kerngiim lsitrik yang besar serta aman terhadap peralatan dan orang dari bahaya akibat listrik (tegangan menengab). Oleh karena jtu, maka pelaksanaan pemeliharaan di ULP Medan Johor untuk pemeliharaan penghantar adalah : A. Jarak aman B. Andongan kawat I lendutan C. Kondisi fisik D. Jumper I joint E. Pengikat penghantar pada isolator I klem. Bagan lendutan (SAG) menurut Tegangan tarik (Tension) dan Rentangan (SP AN) sebenarnya. Andongan harus disesuaikan dengan standard kuat tarik hantaran, jarak antar hantaran, lebar bentangan antar tiang. Andongan harus senantiasa dijaga agar tidak terlalu kencang maupun terlalu kendor. Karena jika terlalu kencang dapat mengakibatkan tarikan hantaran mempengaruhi impedansi/ daya hantar akibat pemuluran pada saat penghantar panas oleh beban listrik pelanggan. Dan jika terlalu kendor antar penghantar dapat berhimpit/ hubung singkat karena angin/ benang layangan. 35 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Gambar 3 6 pemeliharaan penghatar 3.5 Perbaikan Travers Saluran Udara Tegangan Menengah Travers adalah adalah bagian dari saluran udara tegangan menengah (SUTM) yang digunakan untuk tempat isolator untuk memisahkan fasa dengan jarak yang telah ditcntukan. Pada kegiatan ini travcrs SUTM mengalami kemiringan. Kemiringan pada SUTM dapat menyebabkan gangguan short circuit antar fasa. Kemiringan ini disebabkan oleh baut penyangga travers mengalami kcbengkokan. Sehingga pada kegiatan ini dilakukan pcnggantian baut agar travers lurus kembali. Gambar 3 8Sesudah Perbaikan Traves Gamhar 3 7Sebelum Perhaikan Traves UNIVERSITAS MEDAN AREA 36 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 3.6 Perampalan Pohon Salah satu yang harus di lakukan pemeliharaan kabel saluran udara tegangan menengah (SUTM) adalah dengan melakukan perampalan yaitu mendekati saluran udara tegangan menengah dengan cara memangkas bagian ranting atau cabang pohon tersebut untuk mencapai jarak aman yaitu 2 m dari saluran udara tegangan menengah. Inspeksi dari petugas dan juga kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengetahui bahwa ranting pohon sudah mendekati saluran udara tegangan menengah, karena tidal< selamanya petugas selalu dapat memperhatikan terlebih lagi pada saat melakukan pemeliharaan lain nya Gambar 3 9 Perampalan pohon yang mengenai SUTM UNIVERSITAS MEDAN AREA 37 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Gambar 3 1 OPerampalan po hon yang mengenai SUTM 3. 7 Pemeliharaan Lightning Arrester Arrester adalah suatu alat pengaman yang melindungi jaringan dan peralatannya terhadap tegangan lebih yang terjadi karena sambaran petir ( flash over) dan karena surja hubung ( swtiching surge) di suatu jaringan. ' Gambar 311 Arrester yang di gunalum PLN UNIVERSITAS MEDAN AREA 38 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... Gambar 3 12 Pemeliharaan Lightning Arrester Pada keadaan normal arrester berJaku sebagai isolator, bila timbul gangguan surja, alat ini berfongsi sebagai konduktor yang tahanannya relative rendah agar dapat mengalirkan ams yang t.inggi kc tanah. Setelah surja hilang, arrester dengan cepat kembali menjadi isolasi. Besaran-besaran yang perlu dipertimbangkan dalam pemel.iharaan atTester: l. Rumah isolator , periksa rumah isolator isolator secara visual apakah ada keretakan. 2. Tahanan pentanahan, Ukur tahanan pentanahan dari arrester apakah masih memenuhi persyaratan. 3. Pengukuran tahanan antara elektroda dengan elektroda apakah masih memenuhi persyaratan . 3.8 Penggantian pin isolator yang terkena flash over Isolator merupakan salah satu peralatan yang sangat penting dalam sistern penyaluran energi listrik. Karena pentingnya isolator dalam sistem penyaluran energi listrik, maka perlu dijaga keandalannya. Pada isolator jenis keramik memiliki kckurangan permukaannya mudah menyerap air, sehingga lebih mudah terjadi arus bocor pada permukaan, yang akhirnya dapat menyebabkan te1jadinya tegangan flashover.Tegangan flashover mempakan kegagalan isolasi yang discbabkan karena pembebanan medan listrik pada permukaan isolator mclcbihi UNIVERSITAS MEDAN AREA 39 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... kapasitas ketahanan elektriknya. Flashover ini dapat menimbulkan pemanasan dan dapat merusak isolator. Penyebab terjadinya flashover di antaranya yaitu karena pengotoran pennukaan isolator, smja hubung, dan surja petir. Pada kasus pcngotoran pcr1nukaan isolator, un1un;,ta discbabkan !carcna ada.n) .. n. bn.han ·yang menempel pada permukaan isolator seperti bahan debu, abu terbang, pasir. Gambar 3 l 3Mengganti Pin Isolator Gambar 3 15Setelah pemasangan pin isolator Gambar 3 16 Pengecekan kembali pin isolator Dengan digantinya pin isolator yang baru akan mengoptimalkan kerja dari suatu jaringan tersebut. Maka pemehharaan yang dilak.ukan pada kasus tersebut adalah pemeliharaan preventif atau biasa disebut pemeliharaan rutin yang berarti pemeliharaan terencana berdasarkan faktor waktu yang ie1jadwal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan yang lebih parah dan untuk mempe1iahankan kerja jaringan agar tetap beroperasi dengan keandalan dan efisiensi yang tinggidengan pemeJiharaan yang mengacu pada penggantian UNIVERSITAS MEDAN AREA 40 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... komponen baru (pin isolator). Biasanya pemeliharaan yang dilakukan untuk penggantian pin isolator di PT PLN (Persero) ULP Medan Selatan dilakukan seminggu sekali di penyulang yang herbcda - beda tergantung dari hasil inspeksi jaringan J'ang di!akul:an o!cl1 tim tcla1ik: scbclum di!akuk:al'1r1)1a pcmcliharaan. UNIVERSITAS MEDAN AREA 41 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... BAB IV A~ALISIS 4.1 Pemeliharaan Kabel SUTM Salah satu penyebab gangguan di PLN ULP Medan Johor khususnya pada penyulang yang lumayan sering terj adi di kabel SUTM adalah layang-layang. Daerah yang mayoritas pada beberapa daerah warganya yang gemar melakukan kegiatan bermain layang-layang maka kemungkinan Jaringan Tegangan Menengah dihinggapi sampah berupa kerangka layangan serta benang pun semakin besar. Untuk layangan dengan dimensi yang besar serta menggunakan bahan berupa benang yang dapat menghantarkan aliran listrik, bila mengenai jaringan PLN 20 kv bisa mengakibatkan gangguan pada penyulang tersebut. Sedangkan untuk layang-layang biasa pun tetap betpotensi menyebabkan tc1jadinya gangguan penyulang dimana pada saat kondisi hujan maka sampah berupa kerangka layangan atau benang tersebut dapat membuat trip fasa atau antara fasa dan ground. 4.2 Pemeliharaan Penghantar Pada saat melakukan pemeliharaan yaitu memperhatikan andongan kawat I lendutan yang ada jaringan distribusi untuk menggasih jarak aman terhadap rumah , gedung perkantoran , maupun ruko untuk mengantisipasi andongan tetap berada di jarak aman. No 1. 2. 3. 4. 6. 7. Uraian/Objek Terhadap permukaanjalan Po hon Atap rumah/bangunan Antena TV /radio Antara TM-TM Antara TM-TR JarakAman ~ 6 meter ~ 2,5 meter ~ 25 meter ~ 2,5 meter ~ I meter ~ 1 meter UNIVERSITAS MEDAN AREA 42 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... 4.3 Perbaikan Travers Saluran Udara Tegangan Menengah Pada saat melakukan pemeliharaan travers yaitu juga memperbaiki tiang penyangga atau braket pada tiang listrik yang biasa di sebut dengan Traves hertujuan agar tidak miring tetap menjaga !endutan dari tiang satu ke tiang y~mg lain dan tidak miring pada saat hujan anggin sehingga terhindar dari short cut atau hubungan pasa ke pasa . 4.4 Perampalan Pohon Pada saat melakukan pemeliharaan perampalan pohon yaitu bertujuan agar pepohonan yang berada di pinggir jalan tidak menggenai jaringan saluran udara 20 kv yang pada saat hujan berlangsung dapat menyebabkan hubungan 1 pahasa ke tanah , dan dapat juga terjadi pada saat hujan anggin pepohonan yang tinngi dapat menimpa kabel jaringan sehingga dapat mengakibatkan putus , sehingga pada penyaluran listrik 20 kv bisa terganggu. 4.5 Pemeliharaan Lightning Arrester Pada saat melak.ukan pemeliharaan lightning arrester bertujan agar untuk meredan smja sehingga jika terjadi surja akan langsung di lepas ke tanah sehingga lightning arrester dapat ken:ibali berkerja dengan semula sebelum terjadi nya beban lebih kembali untuk menghidari trabel short. 4.6 Penggantian pin isolator yang terkena flashover Pada saat melakukan pemeliharaan penggantian islator yang terkena flashover I sambaran petir dan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga isolator dari debu yang menyebab kan isolator <lapat retak sehingga mengurangi optimal pada isolator tersebut. UNIVERSITAS MEDAN AREA 43 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... BABV KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Dari hasil kerja praktek Y.ang saya lakukan yaitu: 1. pada saat melakukan ke1ja praktek bukan hanya mengetahui cara ke.rja atau standar operasional (SOP) yang di gunakan pihak PLN ULP Johor tetapi mengegetahui bagaimana kc disiplinan yang di terapkan agar sesuatu yang di capai atau inginkan bisa di dapat. 2. pada saat melakukan kerja praktek mengetahui peralatan apa saja yang di gunakan pihak PLN ULP Johor dalam melakukan pemeliharaan SUTM. 3. pada saat melakukan kerja praktek yang di bantu dengan pengawas juga mengetahui bagaimana cara yang di lakukan pihak PLN ULP Johar untuk melakukan pemeliharaan pada jaringan SUTM. 5.2 Saran 1. Pemeliharaan pada ja:ringan distribusi bukanlah pekerjaan yang tampa resiko selain berpotensi te1:kena aliran listrik tetapi juga berpotensi te1jatuh pada saaat melakukan pemeliharaan hal ini juga di harns diperhatikan secara fisik dan rohani apakah pekerja pada pemeliharaan siap untuk melakukan tugas nya saat melakukan pemeliharaan. 2. terlebih lagi terkadang ada petugas yang kurang memahami hinga kurang nya pengaman pada petugas yang melakukan perbaikan pada pemeliharaan jaringan contoh: Kurang paham cara penggunaan melakukan pemeliharaan tali pengaman pada saat kurang menguasain peralatan saat pemeliharaan kc pemukiman penduduk UNIVERSITAS MEDAN AREA 44 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)
Mhd Ghaffar Ramadhan - Laporan Kerja Praktek Pemeliharaan Jaringan Distribusi 20 KV pada.... DAFT AR PUST AKA e /:...S.I'abla.1 994.Si.1-it.:m Dist1iLusi Daya Li:st1il". Jakillla. Edaugga B.L.Theraja.2005.A textbook of Electrical Technology. Readysal, Syufrijal,2014, JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Tri Wrahatnolo, Suhadi,2008TEKNIK DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK PT. PLN (Persero), Company Profile Persuhaan Listrik Negara Berkah Dwiandanu Yudho.2016.Pcmeliharaan jaringan distribusi tegangan menegah. 45 UNIVERSITAS MEDAN AREA © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Document Accepted 29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22 Access From (repository.uma.ac.id)