SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan Elektrikal & Elektronik PROYEK KANTOR PT. JASA RAHARJA PERWAKILAN TANJUNG PINANG Jl. WR. SUPRATMAN - KEPRI
SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK PROYEK KANTOR JASA RAHARJA PERWAKILAN TANJUNG PINANG Jl. WR. SUPRATMAN - KEPRI DAFTAR ISI I. SPESIFIKASI TEKNIS UMUM PEKERJAAN ELEKTRIKAL II. SPESIFIKASI TEKNIS KHUSUS PEKERJAAN ELEKTRIKAL III. PERSYARATAN SISTEM ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK : o BAGIAN A o BAGIAN B o BAGIAN C o BAGIAN D o BAGIAN E o BAGIAN F o BAGIAN G o BAGIAN H : PANEL TEGANGAN RENDAH : KABEL TEGANGAN RENDAH : SISTEM PEMBUMIAN : PENERANGAN DAN STOP KONTAK : PERSYARATAN PROTEKSI PETIR : SISTEM TELEPON : SISTEM DATA (TEKNOLOGI INFORMASI) : SISTEM CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) IV. DAFTAR MERK PEKERJAAN ELEKTRIKA L& ELEKTRONIK SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK
BAB I - SPESIFIKASI TEKNIS UMUM PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. Umum Persyaratan ini merupakan bagian dari persyaratan teknis. Gambar-gambar dan spesifikasi perencanaan ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah- pisahkan. Apabila ada sesuatu bagian pekerjaan atau bahan atau peralatan yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik dan hanya dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan saja. Pembo- rong/Kontraktor harus tetap melaksanakannya sesuai dengan standar teknis yang berlaku. 2. Gambar-Gambar a. Gambar-gambar perencanaan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan semua detail rinci accessories dan fixture secara terperinci. Semua bagian diatas walaupun tidak digambarkan atau disebutkan secara spesifik harus disediakan dan dipasang oleh Pemborong/Kontraktor, sehingga sistem dapat bekerja dengan baik dan benar. b. Gambar-gambar instalasi menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan Sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari proyek. Gambar-gambar Arsitektur dan Struktur/Sipil harus dipakai sebagai referensi untuk pelaksana dan detail "finishing" dari proyek. instalasi. c. Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong/Kontraktor harus mengajukan gambar-gambar kerja dan detail (working drawing) yang harus diajukan kepada Pemilik/Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Setiap shop drawing disetujui Pemilik/Pengawas dianggap bahwa Pemborong/Kontraktor telah mempela- jari situasi dan telah berkonsultasi dengan pekerjaan instalasi lainnya. yang diajukan Pemborong/Kontraktor untuk 3. Koordinasi a. Pemborong pekerjaan instalasi dalam melaksanakan pekerjaan ini, harus bekerja sama dengan Pemborong bidang atau disiplin lainnya (arsitektur, sipil, interior, mekanikal dan lain-lain), agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. b. Koordinasi yang baik perlu diadakan untuk mencegah agar pekerjaan yang satu tidak menghalangi/menghambat pekerjaan lainnya. 4. Daftar Bahan Dan Contoh a. Pemborong harus menyerahkan contoh bahan-bahan yang akan dipasang kepada Pemilik/Pengawas. Semua biaya yang berkenaan dengan penyerahan SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 1
dan pengembalian Pemborong/Kontraktor. contoh-contoh ini adalah menjadi tanggungan b. Bahan yang digunakan adalah sesuai dengan yang dimaksud di dalam spesifikasi teknis ini dan harus dalam keadaan baru. Pekerjaan haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli. c. Pemborong/Kontraktor diwajibkan untuk mengecek kembali atas segala ukuran/kapasitas peralatan (equipment) yang akan dipasang. Apabila terdapat keragu-raguan, Pemborong harus segera menghubungi Pengawas untuk berkonsultasi. d. Pengambilan ukuran atau pemilihan kapasitas equipment, yang sebelumnya tidak dikonsultasikan dengan Pengawas, apabila terjadi kekeliruan maka hal tersebut menjadi beban tanggung jawab Pemborong/Kontraktor. Untuk itu pemeliharaan equipment dan material harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas. 5. Commissioning Dan Testing a. Pemborong pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran-pengukuran yang dianggap perlu untuk memeriksa/ mengetahui apakah seluruh instalasi yang dilaksanakan dapat berfungsi dengan baik dan telah memenuhi persyaratan persyaratan yang berlaku. b. Semua tenaga, bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan testing tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong. Hal ini termasuk pula peralatan khusus yang diperlukan untuk testing dari sistem ini seperti yang oleh Pemborong/Kontraktor. dianjurkan oleh pabrik, juga harus disediakan 6. Peralatan Yang Disebut Dengan Merk Dan Penggantinya Bahan-bahan, perlengkapan, peralatan, accessories dan lain-lain yang disebut ini, maka dan dipersyaratkan dengan Pemborong/Kontraktor wajib menyediakan sesuai dengan peralatan/merk tersebut diatas. nama dan dipersyaratkan Penggantian dapat dilakukan dengan persetujuan dan ketentuan-ketentuan dari Pengawas/Perencana. 7. Perlindungan Pemilik Atas oleh Pemborong/Kontraktor, Pemilik dijamin dan dibebaskan dari segala claim ataupun tuntutan yuridis lainnya. penggunaan bahan material, sistem dan lain-lain SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 2
8. Pengujian Dan Penerimaan Jika semua peralatan-peralatan yang sesuai dengan spesifikasi ini sudah dikirim dan dipasang dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan pengetesan dengan baik, Pemborong/Kontraktor harus melaksanakan pengujian secara keseluruhan dari peralatan-peralatan yang terpasang, dan jika sudah ditest dan ternyata memenuhi fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kontrak, maka seluruh unit lengkap dengan peralatannya dapat diserahkan kepada pemilik dengan dilampirkan berita acara test lapangan yang disetujui Pengawas. 9. Masa Garansi Dan Serah Terima Pekerjaan a. Peralatan-peralatan instalasi harus digaransikan selama satu tahun terhitung dari penyerahan kedua. b. Selama masa garansi, Pemborong/Kontraktor pekerjaan instalasi ini diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan- kerusakan dari pada instalasi yang dipasangnya tanpa ada biaya tambahan. c. Selama masa garansi tersebut, Pemborong/Kontraktor pekerjaan instalasi ini masih harus menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan yang dapat dihubungi setiap saat. d. Penyerahan pekerjaan pertama baru dapat diterima setelah dilengkapi dengan bukti-bukti hasil pemeriksaan atas instalasi, dengan pernyataan baik yang ditandata- ngani bersama oleh instalatur yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan Pengawas lapangan serta dilampirkan sertifikat pengujian yang sudah disahkan oleh Badan Instansi yang berwenang. e. Jika pada masa garansi tersebut, Pemborong/Kontraktor pekerjaan instalasi tidak melaksanakan atau tidak memenuhi teguran-teguran atas perbaikan, penggantian, kekurangan selama masa garansi, maka Pengawas lapangan berhak menyerahkan pekerjaan perbaikan/kekurangan tersebut pada pihak lain atas biaya dari Pemborong/Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan instalasi tersebut. 10. Laporan a. Laporan Harian : Pemborong wajib membuat "Laporan Harian" dan "Laporan Mingguan" yang memberikan gambaran dari kegiatan- kegiatan yang dilakukan di lapangan secara jelas. Laporan tersebut dibuat dalam rangka 3 (tiga) meliputi : 1. Kegiatan Fisik. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 3
2. Catatan dan perintah Pengawas yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. 3. Hal-hal yang menyangkut masalah : Material (masuk/ditolak) - Jumlah tenaga kerja - Keadaan cuaca - Pekerjaan tambah / kurang. Berdasarkan laporan harian, dibuat laporan mingguan dimana laporan tersebut berisi ikhtisar dan catatan prestasi atas pekerjaan minggu lalu dan rencana pekerjaan minggu depan. Laporan ini harus ditandatangani oleh Manager Proyek dan diserahkan pada Pengawas untuk diketahui/disetujui. b. Laporan Pengetesan Kontraktor harus menyerahkan kepada Pengawas dalam rangkap 5 (lima) mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Hasil pengetesan kabel-kabel (meger dan pemberian tegangan). 2. Hasil pengetesan peralatan-peralatan instalasi. 3. Hasil pengukuran-pengukuran dan lain-lain. Semua pengetesan dan atau pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Pengawas pekerjaan ini. 11. Penanggung Jawab Pelaksana a. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pemborong harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksanaan yang ahli dan berpengalaman dan harus selalu berada di lapangan/site, yang bertindak selaku wakil dari Pemborong/Kontraktor dan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan teknis, dan bertanggung jawab penuh dalam menerima segala instruksi-instruksi dari Pengawas. b. Penanggung jawab tersebut harus berada ditempat pekerjaan selama jam kerja dan pada saat diperlukan dalam pelaksanaan, atau pada pada saat yang dikehendaki oleh Pengawas petunjuk, dan perintah Pengawas di dalam pelaksanaan pihak Pemborong/Kontraktor melalui penanggung jawab Pemborong/Kontraktor. harus disampaikan langsung kepada SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 4
12. Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Pekerjaan a. Pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari gambar- gambar rencana yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengawas. b. Dalam merubah gambar rencana tersebut, Pemborong harus menyerahkan gambar perubahan yang dimaksud Pengawas lapangan dalam rangkap 5 (lima) untuk disetujui. c. Pengaduan dan perubahan material, gambar rencana dan lain sebagainya, harus diajukan oleh Pemborong kepada Pengawas secara tertulis. Perubahan- perubahan material dan gambar rencana yang mengakibatkan pekerjaan tambah kurang harus disetujui secara tertulis oleh Pengawas. 13. Pembobokan, Pengelasan Dan Pengeboran a. Pemborong tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang dilakukan dalam rangka pemasangan instalasi ini maupun pengembaliannya seperti keadaan semula adalah termasuk pekerjaan Pemborong instalasi ini. b. Pembobokan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Pengawas. c. Pengelasan, pemgeboran dan sebagainya pada konstruksi bangunan hanya izin/persetujuan tertulis dari dapat dilaksanakan setelah memperoleh Pengawas. 14. Pekerjaan Listrik a. Pekerjaan listrik yang termasuk pekerjaan instalasi ini adalah seluruh sistem listrik secara lengkap, sehingga instalasi ini dapat bekerja dengan sempurna dan aman. b. Pekerjaan tersebut harus dapat menjamin bahwa pada saat penyerahan pertama (serah terima pekerjaan pertama), instalasi pekerjaan tersebut sudah dapat dipergunakan pemilik. 15. Pemeriksaan Rutine a. Selama masa pemeliharaan, harus diselenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin. b. Pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin tersebut, harus dilaksanakan tidak kurang dari dua minggu sekali. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 5
16. Kantor Pemborong, Los Kerja dan Gudang a. Pemborong/Kontraktor diperbolehkan untuk membuat keet, kantor, gudang dan los kerja di halaman tempat pekerjaan, untuk keperluan pelaksanaan tugas administrasi lapangan, penyimpanan barang/bahan serta peralatan kerja dan sebagai area/tempat kerja (peralatan pekerjaan kasar), dimana pelaksanaan tugas instalasi berlangsung. b. Pembuatan keet kantor, gudang dan los kerja ini dapat dilaksanakan, bila terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemberi tugas. 17. Penjagaan a. Pemborong/Kontraktor wajib mengadakan penjagaan dengan baik serta terus menerus selama berlangsungnya pekerjaan atas bahan, peralatan, mesin dan alat-alat kerja yang disimpan di tempat kerja (gudang lapangan). b. Kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian penjagaan atas barang-barang tersebut diatas, menjadi tanggung jawab Pemborong/Kontraktor. 18. Daya Listrik dan Penerangan a. Pada kantor, los kerja, gudang dan tempat-tempat pelaksanaan pekerjaan yang dianggap perlu, harus diberi penerangan yang cukup. b. Daya listrik baik untuk keperluan penerangan maupun untuk sumber tenaga/ daya kerja harus disediakan oleh Pemborong/Kontraktor. 19. Kebersihan dan Ketertiban a. Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, kantor, gudang, los kerja dan tempat pekerjaan dilaksanakan dalam bangunan, harus selalu dalam keadaan bersih. b. Penimbunan/penyimpanan barang, bahan dan peralatan baik di dalam gudang maupun diluar (halaman), harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan jalannya peme- riksaan dan tidak mengganggu pekerjaan dari bagian lain. c. Peraturan-peraturan yang lain tentang ketertiban akan dikeluarkan oleh Pengawas pada waktu pelaksanaan. 20. Pegawai Penyelenggara Dari Pemborong a. Pimpinan harian pada pelaksanaan pekerjaan oleh Pemborong harus diserahkan kepada penyelenggara kepala dengan kualifikasi ahli, SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 6
berpengalaman dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan. b. Site Manager harus berada ditempat pekerjaan selama jam-jam kerja dan setiap saat yang diperlukan pemberi tugas. c. Site Manager mewakili Pemborong di tempat pekerjaan, dapat bertindak penuh kepada Pengawas. d. Petunjuk dan perintah Pengawas di dalam pelaksanaan, disampaikan langsung kepada Pemborong atau melalui Site Manager, sebagai penanggung jawab di lapangan. e. Pemborong diwajibkan untuk menjalankan disiplin yang ketat terhadap semua pekerja (buruh) dan pegawainya, kepada mereka yang melanggar terhadap peraturan umum, mengganggu ataupun merusak ketertiban, berlaku tidak wajar, melakukan perbuatan yang merugikan terhadap pelaksanaan pekerjaan, harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan atas perintah pengawas harian. Bila Pemborong lalai, maka akan dikenakan tindakan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal denda. 21. Pengawasan a. Pengawasan setiap hari terhadap pelaksanaan pekerjaan adalah dilakukan oleh Pengawas. b. Pada setiap saat Pengawas atau petugas-petugasnya harus dapat mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Pemborong harus mengadakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. c. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengamatan Pengawas adalah menjadi tanggung jawab Pemborong. d. Di tempat pekerjaan, Pengawas menempatkan petugas-petugas pengawas yang bertugas setiap saat untuk mengawasi pekerjaan. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL I - 7
II. PERSYARATAN TEKNIK KHUSUS PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1. U m u m Pekerjaan sistem elektrikal meliputi pengadaan semua bahan, peralatan dan tenaga kerja, pemasangan, pengujian perbaikan selama masa pemeliharaan dan training bagi calon operator, sehingga seluruh sistem elektrikal dapat beroperasi dengan baik dan benar. 2. Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan sistem elektrikal : a. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan kabel daya tegangan rendah dengan kabel fitting lainnya : Dari panel kWH meter PLN menuju ke PP-Kantor dan PP-Rudin. b. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan berbagai tipe dan ukuran kabel tegangan rendah sesuai dengan gambar rencana. c. Pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak, meliputi : Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis armatur lampu dan jenis lampu sesuai gambar rencana. Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis stop kontak biasa dan stop kontak khusus. Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis saklar, grid switch dan saklar tukar. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan pipa instalasi pelindung kabel serta berbagai accessories lainnya seperti : box untuk saklar dan stop kontak, junction box, fleksibel conduit, bends/elbows, socket dan lain-lain. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan kabel instalasi penerangan dan stop kontak. d. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan sistem pentanahan lengkap dengan box kontrol, elektroda pentanahan dan accessories lainnya. e. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan sistem penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya. f. Pengadaan, pemasangan pekerjaan lainnya yang menunjang sistem ini agar dapat beroperasi dengan baik (seperti pekerjaan bak kontrol, support SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL II - 1
equipment dan accessories lainnya). 3. Koordinasi a. Adalah bukan tujuan spesifikasi ini atau gambar-gambar rencana untuk menggambarkan secara detail tentang semua masalah dari peralatan-peralatan, dan sambungan-sambungannya. Pemborong harus melengkapi dan memasang seluruh peralatan-peralatan bantu yang dibutuhkan. b. Gambar-gambar rencana hanya menunjukkan secara umum tentang posisi dari peralatan-peralatan, pemipaan, dan lain-lain. Pemborong harus mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan yang disesuaikan dengan kondisi- kondisi bangunan tanpa tambahan-tambahan biaya. c. Setiap pekerjaan yang disebut pada spesifikasi tapi tidak ditunjukkan pada gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang. 4. Standard-standard Sebagai dasar perencanaan mengikuti standard dan peraturan yang berlaku : a) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) edisi tahun 2000. b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik (PIL) dan tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik (SPL). c) Standard Industri Indonesia (SII). d) Standard PLN dalam wilayah daerah setempat. e) Petunjuk pengajuan rencana instalasi dan pelengkapan bangunan. 6. Gambar-gambar kerja dan petunjuk instalasi a. Pemborong harus mengirimkan, sebelum instalasi di pasang hal-hal sebagai berikut : 1. Gambar kerja (Shop Drawing) yang menunjukkan secara detail tentang pemasangan (instalasi) peralatan-peralatan serta hubungan-hubungannya dengan pekerjaan lain. 2. Gambar-gambar kerja yang menunjukkan posisi-posisi elevasi, pengkabelan serta detail-detail pemasangan peralatan pada posisinya atau pada ruangannya. 3. Prosedur pemasangan yang disarankan oleh pabrik pembuat peralatan. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL II - 2
4. Brosur-brosur/katalog yang lengkap tentang ukuran-ukuran peralatan (mesin-mesin) berat, cara- cara pemasangan dan persyaratannya, serta wiring diagram dari peralatan-peralatan utama. b. Pemborong juga diharuskan membuat gambar kerja pada bagian-bagian tertentu yang dianggap perlu dan ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas. 7. Gambar Instalasi Terpasang dan Petunjuk Operasi a. Pemborong diharuskan membuat dan menyerahkan gambar- gambar instalasi terpasang (As Built Drawing) yang telah disetujui Konsultan pengawas, kepada Pemberi tugas sebanyak 3 set yang terdiri dari 1 set transparant dan 2 set cetak biru. Bila pekerjaan telah selesai dan paling lambat 30 hari kalender setelah serah terima pertama. b. Pemborong juga harus menyerahkan 3 set buku yang berisi petunjuk operasi dan perawatan dari seluruh instalasi, dan peralatan kepada Pemberi tugas paling lambat 30 hari kalender setelah serah terima pertama. c. Pemborong bertanggung jawab untuk mendidik operator yang ditunjuk Pemberi tugas, sampai yang bersangkutan terbukti sanggup menjalankan/ mengoperasikan seluruh sistem dengan baik. 8. Persyaratan Bahan/Material a) Umum Semua material yang disupply dan dipasang oleh Pemborong harus baru dan material tersebut harus cocok untuk dipasang di daerah tropis. Material-material haruslah dari produk dengan kualitas baik dan dari produksi yang terbaru. Untuk material-material yang disebut dibawah ini, maka Pemilik harus menjamin bahwa barang tersebut adalah baik dan baru dengan jalan menunjukkan surat order pengiriman dari dealer/agen/pabrik . Peralatan panel Peralatan lampu Peralatan instalasi : Switch , circuit breaker, meter dan kontaktor serta relay protection. : Armature, bola lampu, ballast , dan kapasitor. : Stop kontak, saklar, junction box, dan lain- lain. Kabel. b) Daftar Material Untuk semua material yang ditawarkan, maka Pemborong wajib mengisi daftar material yang menyebutkan : merk, type, kelas lengkap dengan SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL II - 3
brosur/katalog yang dilampirkan pada waktu tender. Tabel daftar material ini diutamakan untuk komponen-komponen yang berupa barang-barang produksi. c) Penyebutan Merk/Produk Pabrik Apabila pada spesifikasi teknis ini atau pada gambar disebutkan beberapa merk tertentu atau kelas mutu (quality performance) dari material atau komponen tertentu terutama untuk material-material Listrik utama, maka pemborong taraf wajib melakukan didalam penawarannya material yang dalam mutu/pabrik yang disebutkan itu. Apabila nanti selama proyek berjalan terjadi, bahwa material yang disebutkan pada tabel material tidak dapat diadakan oleh Pemborong, yang diakibatkan oleh sesuatu alasan yang kuat dan dapat diterima Pemilik, Direksi Lapangan dan Perencana, maka dapat dipikirkan penggantian merk/type dengan suatu sanksi tertentu kepada Pemborong. d) Daftar Merk/Produk Material - (Terlampir). 9. Masa Pemeliharaan dan Garansi Setelah serah terima kedua Pemborong/Supplier harus memberikan garansi terhadap peralatan-peralatan yang dipasang serta mengadakan service / pemeliharaan selama masa yang ditentukan yaitu : Garansi selama 1 tahun Pemeliharaan selama 6 bulan. Selama masa pemeliharaan Pemborong diwajibkan : a. Menyelesaikan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pekerjaan. b. Memelihara dan merawat peralatan yang dipasang secara berkala sesuai dengan persyaratan pabrik. c. Melatih operator yang ditugaskan oleh Pemberi Tugas, sehingga petugas tersebut mahir dalam menjalankan dan merawat peralatan-peralatan yang dipasang. 10. Pendidikan dan Latihan Kepada tiga orang yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas tentang operasi dan perawatan lengkap dengan 5 (lima) copy operating/maintenance dan repair manual, segala sesuatunya atas biaya Pemborong. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL II - 4
BAGIAN A - PANEL TEGANGAN RENDAH 1. Lingkup Pekerjaan Meliputi pengadaan bahan, peralatan, pemasangan, penyambungan, pengujian dan perbaikan selama masa pemeliharaan, ijin-ijin, tenaga teknisi dan tenaga ahli. Dalam lingkup ini termasuk seluruh pekerjaan yang tertera di dalam gambar dan spesifikasi teknis ini maupun tambahan-tambahan lainnya. 2. Tipe dan Macam Panel Panel-panel daya dan penerangan lengkap dengan semua komponen yang harus ada seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Panel-panel yang dimaksud untuk beroperasi pada 220 V, 1 phase, 3 kawat, 50 Hz dan Solidly Grounded dan harus dibuat mengikuti standard SNI, IEC, BS, NEMA dan sebagainya. 3. Karakteristik Panel Tegangan kerja Tegangan uji Tegangan uji impulse Frekwensi : 220 volt : 3.000 volt : 20.000 volt : 50 Hz 4. Konstruksi Panel a. Panel tegangan rendah harus dapat dioperasikan dengan aman oleh petugas, misalnya seperti pengoperasian sakelar daya (MCB/MCCB), pemasangan kembali indikator-indikator, pengecekan tegangan, pengecekan gangguan dan sebagainya. b. Panel tegangan rendah terdiri dari lemari-lemari yang digunakan untuk pemasangan peralatan-peralatan atau penyambungan-penyambungan. Setiap lemari hanya dapat dibuka bila semua peralatan bertegangan dalam lemari tersebut telah off/mati. c. Peralatan yang merupakan bagian dari sistem pengamanan/interlock harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin terjadi kecelakaan akibat kesalahan-kesalahan operasi yang dibuat oleh petugas. d. Panel/kubikel dibuat dari pelat baja tebal tidak kurang dari 2,00 mm dan diberi penguat besi siku atau besi kanal dengan ukuran standard, sehingga dapat dipertukarkan dan diperluas dengan mudah dan masing-masing terpisah satu sama lain dengan alat pemisah. e. Tiap kubikel terdiri dari bagian sebagai berikut : Ruangan busbar disebelah atas dilengkapi dengan penutup yang dapat SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL A - 1
dilepaskan dengan baut setelah panel dimatikan. Ruangan peralatan dilengkapi dengan pintu di sebelah muka, yang dihubungkan dengan sebuah handel pembuka peralatan sedemikian rupa, sehingga hanya dapat dibuka bila bagian dalam ruangan tersebut telah off/mati. Letak engsel maupun handel dan kunci dari pintu harus disesuaikan ketinggiannya. f. Finishing dari panel harus dilaksanakan sebagai berikut : Semua mur dan baut harus tahan karat, dilapisi Cadmium Semua bagian dari baja harus bersih dan sandlasted setelah pengelasan, kemudian secepatnya harus dilindungi terhadap karat dengan cara galvanisasi atau "Chromium Plating" atau dengan "Zinc Chromate Primer". Pengecatan finish dilakukan dengan cara "Powder Coating" dengan warna abu-abu atau warna lain yang disetujui Pemilik/Pengawas. g. Panel harus dilengkapi dengan Relay pengaman terhadap kesalahan hubungan ketanah (Earth/Ground Fault Relay), dan kelengkapan Relay pengaman lainnya (Over Current Relay, Over Voltage Relay dan lain-lain)seperti terdapat pada gambar. Main busbars dalam panel harus dipasang horizontal dibagian bawah/atas dan mempunyai kemampuan hantar arus kontinu minimal sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari rating ampere frame main pemutus dayanya. Busbars dari bahan tembaga murni dengan minimum konduktivitas 99,99% . Busbars harus dicat sesuai kode warna dalam PUIL 2000; Phasa Netral Ground : Merah, kuning, hitam : Biru : Hijau - Kuning. h. Magnetic Contactor harus dapat bekerja tanpa getaran maupun dengan kumparan contactor harus sesuai untuk tegangan 220 Volt, 50 Hz dan tahan bekerja kontinu pada 10% tegangan lebih dan harus pula dapat menutup dengan sempurna pada 85% tegangan nominal. Magnetic Contactor harus dari Telemekanik dan yang setaraf. i. Pemberian Tanda Pengenal Tanda pengenal harus dipasang, yang menunjukkan hal-hal berikut : Fungsi peralatan dalam panel Posisi terbuka atau tertutup Arah putaran dari handel pengontrol dari switch Dan lain-lain. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL A - 2
Tanda pengenal ini harus jelas dan tidak dapat hilang. j. Pengujian Pengujian ini perlu dilakukan bila pabrik tidak menunjukkan sertifikat pengujian yang diakui oleh PLN (LMK) : Test kekuatan tegangan impuls Test kenaikan temperatur Test kekuatan hubung singkat Test untuk alat-alat pengaman Pemeriksaan apakah peralatan sudah sesuai dengan yang dimaksud Pemeriksaan alat-alat interlock dan fungsi kerja handel-handel Pemeriksaan kekuatan mekanis dari handel dan alat interlock Pemeriksaan kontinuitas rangkaian. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL A - 3
BAGIAN B- KABEL DAYA TEGANGAN RENDAH 1. U m u m Kabel daya tegangan rendah yang dipakai adalah bermacam-macam ukuran dan type yang sesuai dengan gambar rencana (NYY, NYFGbY, NYM, NYA, 0.6/1 kV) kabel daya tegangan rendah ini harus sesuai dengan standard SII atau S.P.L.N. 2. Instalasi dan Pemasangan Kabel a. Bahan Semua kabel yang dipergunakan untuk instalasi listrik harus memenuhi peraturan PUIL 2000/LMK. Semua kabel/ kawat harus baru dan harus jelas ditandai dengan ukurannya, jenis kabelnya, nomor dan jenis pintalannya. Semua kawat dengan panampang 6 mm² keatas haruslah terbuat secara disiplin (stranded). tidak boleh memakai kabel dengan penampang lebih kecil 2,5 mm² kecuali untuk pemakaian remote control. Instalasi ini Kecuali dipersyaratkan lain, konduktor yang dipakai ialah dari type : Untuk instalasi penerangan adalah NYM/NYA dengan conduit High Impact PVC Untuk kabel distribusi NYY, NYFGbY dan penerangan taman dengan menggunakan kabel NYFGbY. Semua kabel NYY yang ditanam didalam perkerasan (tembok, jalan, beton, dll) harus berada di dalam conduit Galvanis yang disesuaikan dengan ukurannya. b. "Splice" / Pencabangan Tidak diperkenankan adanya "Splice" ataupun sambungan-sambungan baik dalam feeder maupun cabang-cabang, kecuali pada outlet atau kotak-kotak penghubung yang bisa dicapai (accessible). Sambungan pada kabel circuit cabang harus dibuat secara mekanis dan harus tahan secara electric, dengan cara-cara "Solderless Connector". Jenis kabel tekanan, jenis compression atau soldered. Dalam membuat "Splice" konektor harus dihubungkan pada konduktor- konduktor dengan baik, sehingga semua konduktor tersambung, tidak ada kabel-kabel telanjang yang kelihatan dan tidak bisa lepas oleh getaran. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL B - 1
Semua sambungan kabel baik di dalam junction box, panel ataupun tempat lainnya harus mempergunakan connector yang terbuat dari temaga yang diisolasi dengan porselen atau PVC, yang diameternya disesuaikan dengan diameter kabel. c. Bahan Isolasi Semua bahan isolasi untuk splice, connection dan lain-lain seperti karet, PVC, asbes, tape sintetis, resin, splice case, compostion dan lain-lain harus dari type yang disetujui, untuk penggunaan, lokasi voltage dan lain-lain tertentu itu harus dipasang memakai cara yang disetujui menurut SNI/PUIL dan atau manufacturer. d. 1. Semua penyambungan kabel harus dilakukan dalam kotak-kotak penyambung yang husus untuk itu (misalnya junction box dan lain-lain). Pemborong harus memberikan brosur-brosur mengenai cara-cara penyambungan yang dinyatakan oleh pabrik kepada Pengawas. 2. Kabel-kabel harus disambung sesuai dengan warna-warna atau nama- namanya masing-masing, dan harus diadakan pengetesan tahanan isolasi sebelum dan sesudah penyambungan dilakukan. Hasil pengetesan harus tertulis dan disaksikan oleh Pengawas. 3. Penyambungan kabel tembaga harus mempergunakan penyambungan- penyambungan tembaga yang dilapisi dengan timah putih dan kuat. Penyambungan-penyambungan harus dari ukuran yang sesuai. 4. Penyambungan kabel yang berisolasi PVC harus diisolasi dengan pipa PVC / protolen yang khusus untuk listrik. 5. Penyekat-penyekat khusus harus dipergunakan bila perlu untuk menjaga nilai isolasi tertentu. 6. Cara-cara pengecoran yang ditentukan oleh pabrik harus diikuti, misal temperatur-temperatur pengecoran dan semua lobang-lobang udara harus dibuka selama pengecoran. 7. Bila kabel dipasang tegak lurus dipermukaan yang terbuka, maka harus dilindungi dengan pipa baja dengan tebal 3 mm minimal 2,5 mm. e. Saluran Penghantar dalam Bangunan 1. Untuk instalasi penerangan di daerah tanpa menggunakan ceiling gantung, saluran penghantar (conduit) ditanam dalam beton. 2. Untuk instalasi penerangan di daerah yang menggunakan ceiling gantung saluran penghantar (conduit) dipasang diatas kabel tray atau diklem pada beton sehingga tidak membebani ceiling. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL B - 2
3. Untuk instalasi saluran penghantar diuar bangunan, dipergunakan saluaran beton, kecuali untuk penerangan taman, dipergunakan pipa galvanized dengan diameter sesuai standarisasi. Saluran beton dilengkapi dengan hand-hole untuk belokan-belokan. 4. Setiap saluran kabel dalam bangunan dipergunakan pipa conduit minimum 5/8" diameternya. Setiap pencabangan ataupun pengambilan keluar harus menggunakan junction box yang sesuai dan sambungan yang lebih dari satu harus menggunakan terminal strip di dalam junction box. Junction box yang terlihat dipakai junction box ex. Jerman Eropa, tutup blank plate stainless steel. 5. Ujung pipa kabel yang masuk dalam panel dan junction box harus dilengkapi dengan "Socket/lock nut", sehingga pipa tidak mudah tercabut dari panel. Bila tidak ditentukan lain, maka setiap kabel yang berada pada ketinggian muka lantai sampai dengan 2 m, harus dimasukkan dalam pipa PVC dan pipa harus diklem ke bangunan pada setiap jarak 50 cm. 3. Pengujian & Testing a. Factory Test Pengetesan Individuil Pengetesan ini dilakukan pada setiap potong kabel dan terdiri dari pengetesan sebagai berikut : Pengetesan ukuran tahanan hantaran Pengetesan dielektrik Pengukuran loss factor Pengetesan Khusus Pengetesan ini dilakukan terhadap sample dari kabel yang akan dipakai. Pengetesan tersebut terdiri dari test sebagai berikut : Test tegangan impuls Mekanikal test Pengukuran loss factor Pengetesan dielektrik b. Site Test Pengetesan setelah penanaman kabel. Setelah kabel ditanam, penyambungan- penyambungan dan pemasangan kotak akhir, maka dilakukan pengetesan dielektrik/insulation test. Marking kabel untuk pemasangan kabel di dalam tanah harus jelas dan tidak dapat dihapus. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL B - 3
BAGIAN C - SISTEM PEMBUMIAN 1. Panel Tegangan Rendah Seluruh bagian-bagian besi dalam panel harus diketanahkan secara baik, dengan menggunakan sistem solid grounding (langsung dibumikan). Elektroda pembumian terbuat dari batang tembaga diameter 6 mm2 dan harus ditanam minimal sedalam 6 m, sehingga dapat dicapai tahanan pembumian maksimal 2 Ohm. Untuk peralatan-peralatan yang terletak di lantai atas, dapat dibuat hubungan pembumian terpadu, yaitu dengan mengikuti standard-standard yang berlaku dalam PUIL 2000. Ketentuan-ketentuan yang harus diikut antara lain sebagai berikut : Penampang Konduktor Penampang Konduktor daya yang digunakan (mm2) pembumian (mm2) 6 mm² < = 6 mm² 10 mm² 10 mm² 16 mm² 16 mm² 25 mm² 16 mm² 35 mm² 25 mm² 50 mm² 25 mm² 70 mm² 35 mm² > = S S/2 SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL C - 1
BAGIAN D - PENERANGAN DAN STOP KONTAK 1. Lampu dan Armature Lampu dan armaturenya harus sesuai dengan yang dimaksudkan, seperti yang dilukiskan dalam gambar-gambar elektrikal . Semua armatur lampu harus mempunyai terminal pentanahan (grounding). Semua lampu Fluorescent dan lampu gas discharge lainnya harus dikompensasi dengan "power factor correction capasitor" yang cukup kuat terhadap kenaikan temperatur dan beban mekanis dari diffuser itu sendiri. Box tempat ballast, kapasitor, dudukan starter dan terminal block harus cukup besar dan dibuat sedemikian rupa sehingga panas yang ditimbulkan tidak mengganggu kelangsungan kerja dan umur teknis komponen lampu itu sendiri. Ventilasi di dalam box harus dibuat dengan sempurna. Kabel-kabel dalam box harus diberikan saluran atau klem-klemn tersendiri, sehingga tidak menempel pada ballast atau kapasitor. Box terbuat dari pelat baja tebal minimum 0,7 mm, dicat dasar tahan karat, kemudian di finish dengan cat akhir dengan oven warna putih. Box terbuat dari glass - fibre reinforced polyster dengan brass insert harus tahan terhadap bahan kimia, maupun gas kimia serta cover dari clear polycarbonate harus tahan terhadap bahan kimia, maupun gas kimia. Pelat sisi dari armatur lampu tipe TKI atau TKO harus mempunyai ketebalan minimum 0,7 mm. Ballast harus dari jenis "Low Loss Ballast" dan harus pula dipergunakan single lamp ballast (satu ballast untuk satu lampu fluorescent). Tabung Fluorescent harus dari type T5 (sesuai gambar rencana). Armatur Down Light terdiri dari dudukan dan diffuser, dimana dudukan harus dari bahan aluminium silicon aloy atau dari moulded plastic. Diffuser harus dari bahan gelas susu atau satin etached opal plastic. Armatur down light tersebut harus tahan terhadap bahan kimia maupun gas kimia. Konstruksi armatur Down Light harus kuat untuk dipasang dengan lampu HPL- N 250 W maupun PL-13 W/SL-18 W. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL D - 1
Lubang-lubang ventilasi harus ada dan ditutup dengan kasa nylon untuk mencegah masuknya serangga. Diffuser terpasang pada dudukan ulir, tidak boleh dengan memakai paku sekrup. Skedul Lampu Penerangan, harus mengacu ke gambar rencana dan desain Arsitek. 2. Stop Kontak biasa Stop kontak dinding yangdipakai adalah stop kontak satu phasa, Rating 250 Volt, 16 Ampere, untuk pemasangan di dinding. Stop kontak 1 (satu) phasa dilengkapi dengan saklar dan pilot lamp untuk pemasangan rata dengan dinding dengan rating 250 volt, 16 Ampere. Bahan dari Cover Plate. Stop kontak yang dipakai adalah stop kontak satu phasa untuk pemasangan rata dinding dengan ketinggian 30 cm / 80 cm di atas lantai dan harus mempunyai terminal phasa, netral dan pentanahan. Harus di pasang mengikuti item e. 3. Stop Kontak Khusus Stop kontak khusus yang dipakai adalah stop kontak tiga phasa dan harus mempunyai terminal phasa, netral dan pentanahan . Rating 3 Phasa, 415 Volt, 16 A, 32 A dan 63 A yang dilengkapi MCB dan switch. 4. Saklar Dinding Saklar harus dari tipe untuk pasangan rata dinding, tipe rocker, dengan rating 250 Volt, 10 ampere dari tipe single gang, double gangs atau multiple gangs (grid switches), saklar hotel single gang atau double gangs dipasang dengan ketinggian 1,20 m atau ditentukan lain. Saklar harus dipasang pada box dan khusus ruang pemeliharaan harus digunakan type Explosion Proof, Class IP - 65. 5. Isolating Switches
Isolating switches harus dipasang pada dinding dan dilengkapi dengan indicating lamp. Rating isolating switch harus lebih tinggi dari rating MCB / MCCB pada feeder di panelnya. Rating tegangan adalah untuk 1 fasa 250 Volt, fasa 415 Volt. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL D - 2
Switches harus dipasang pada box mengikuti item g. 6. Box untuk Saklar dan Stop Kontak Box harus dari bahan baja atau moulded plastic dengan kedalaman tidak kurang dari 35 mm. Kotak dari metal harus mempunyai terminal pentanahan saklar atau stop kontak dinding terpasang pada box harus menggunakan baut, pemasangan dengan cara yang mengembang tidak diperbolehkan. 7. Kabel Instalasi Pada umumnya kabel instalasi penerangan dan instalasi stop kontak harus kabel inti tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYA, NYM, NYY). Kabel harus mempunyai penampang minimal dari 2,5 mm² kode warna insulasi kabel harus mengikuti ketentuan PUIL 2000 sebagai berikut : : merah Fasa R Fasa S : kuning Fasa T : hitam Netral : biru Grounding : hijau/kuning 8. Pipa Instalasi Pelindung Kabel Pipa instalasi pelindung kabel feeder yang dipakai adalah pipa PVC High Impact atau GIP. Pipa, elbow, socket, junction box, clamp dan accessories lainnya harus sesuai yang satu dengan lainnya, yaitu tidak kurang dari diameter 19 - 25 mm. Pipa flexible harus dipasang untuk melindungi kabel antara kotak sambung (junction box) dan armature lampu. Sedangkan pipa untuk instalasi penerangan dan stop kontak dengan pipa PVC, khusus untuk power high impact conduit-heavy gange, minimum diameter 19 - 25 mm. Seluruh instalasi rigid conduit dilengkapi dengan coupling spacer bar saddle, adaptor female and male thread, male and female bushe, locknut dan perlengkapan lainnya. Conduit khusus harus harus digunakan type Explosion Proof, Class IP - 65. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL D - 3
9. Rak Kabel (Jika di gunakan) Rak kabel yang dipakai untuk distribusi kabel listrik digunakan jenis cable ladder yang terbuat dari plat Mild Steel dengan finishing Hot Dip Galvanis dilapisi oleh Zink Eromate harus tahan terhadap bahan kimia dan gas kimia. 10. Testing / Pengujian Testing dilakukan dengan disaksikan oleh pengawas lapangan yang disahkan oleh lembaga yang berwenang pengujian meliputi : 1. Test ketahanan isolasi 2. Test kekuatan tegangan impuls 3. Test kenaikan temperatur 4. Continuity test. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL D - 4
BAGIAN E - PERSYARATAN SISTEM PROTEKSI PETIR 1. Lingkup Pekerjaan Bagian ini meliputi penyediaan instalasi sistem proteksi petir jenis konvensional, pengujian dan perbaikan selama masa pemeliharaan dari penghantar (down conductor) proteksi petir yang lengkap sesuai spesifikasi yang direkomendasikan manufaktur. 2. Referensi Pekerjaan harus dilakukan mengikuti standard dan peraturan yang berlaku, seperti SNI dan dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan mengikuti persyaratan yang dikeluarkan dari manufaktur/pabrik. 3. Material Material yang digunakan dalam sistem proteksi petir dalam keadaan baik dan sesuai dengan yang dimaksudkan serta disetujui oleh Owner. Daftar material, katalog dan shop drawing harus diserahkan kepada Pengawas/Owner sebelum dilakukan pemasangan. Material atau alat-alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini akan ditolak. Sistim penangkal petir yang dipakai adalah : Sistem Konvensional. Komponen - komponen yang dipakai adalah sebagai berikut : a) Air Terminal Lightning : Head Electroda khusus untuk sistem proteksi petir eksternal, yang dimaksudkan untuk menyalurkan sambaran petir, dan memproteksi bangunan dan personal disekelilingnya. b) Penghantar / konduktor penyalur : Terdiri dari dua macam, yaitu penghantar horizontal yang menghubungkan secara listrik antara kepala penangkal dan penghantar / konduktor penyalur vertikal (down conductor) yang menghubungkan secara listrik antara kepala penangkal dan elektroda pentanahan. Penangkal ini harus menjamin dapat mentransfer dengan aman energi kilat dari "air terminal " ke bumi. Untuk sistem konvensional digunakan jenis Bare Conductor (BC) atau yang sesuai direkomendasikan oleh manufacturer. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL E - 1
c) Sistem Pembumian : Terminal pembumian, terletak di dalam bak kontrol yang dilengkapi dengan elektroda pembumian bak kontrol diperlukan untuk pengujian tahanan tanah secara berkala. Elektroda pembumian : Elektroda pembumian, terbuat dari Copper Rod digalvanisir dengan diameter tidak kurang dari 5/8" dan panjang minimum 6 meter dan harus dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal dan pengukuran tahanan pembumian maksimum 1 Ohm. 4. Pemasangan / Pelaksanaan Cara-cara pemasangan penangkal petir sistem ini harus sesuai dengan petunjuk- petunjuk dan spesifikasi pabrik. a) Batang penangkal dipasang pada atap bangunan dengan memakai baut angker atau klem. Pemasangan harus cukup kuat untuk menahan gaya-gaya mekanis pada saat timbulnya sambaran petir. b) Pemegang konduktor / klem harus terbuat dari bahan yang sama dengan konduktor untuk mencegah terjadinya elektrolisa jika terkena air. c) Sambungan - sambungan : Sambungan yang diperlukan haruslah menjamin kontak yang baik dan tidak mudah terlepas. Sambungan sedapat mungkin mengurangi kerugian-kerugian tipis akibat adanya sambungan. d) Pelindung mekanis : Down Conductor harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan pipa PVC type high impact. 5. Pengujian / Pengetesan Untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem penangkal petir yang dipasang, maka harus diadakan pengetesan terhadap instalasinya maupun terhadap sistem pentanahannya. Pengetesan yang harus dilakukan : SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL E - 2
a. Grounding Resistant Test Ukuran tahanan dari pentanahan dengan mempergunakan metode standar. b. Continuity Test. 6. C o n t o h Pemborong/Kontraktor harus menyerahkan contoh dari bahan-bahan yang akan dipergunakan/dipasang, yaitu minimal penghantar dan elektroda pentanahan yang dimintakan dalam persyaratan. Semua biaya berkenaan dengan penyerahan dan pengembalian contoh-contoh ini adalah tanggungan Pemborong/Kontraktor. 7. Pemeriksaan Sistem penangkal petir akan diperiksa oleh Pengawas/Owneri untuk memastikan dipenuhinya spesifikasi ini. Semua bagian dari instalasi ini harus diperiksa oleh Pengawas/Owner terlebih dahulu sebelum tertutup atau tersembunyi. Setiap bagian yang tidak sesuai dengan syarat - syarat spesifikasi dan gambar-gambar harus segera diganti, tanpa membebankan tambahan pada pemilik proyek. 8. Surat Izin a. Kontraktor harus mempunyai SPJT - Surat Penanggung Jawab Teknik golongan C yang dikeluarkan oleh Assosiasi Kontraktor AKLI (Assosiasi Kontraktor Listrik Indonesia). b. Kontraktor harus sudah berpengalaman di dalam pemasangan penangkal petir ini, dibuktikan dengan memberikan daftar proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan. 9. Daftar Material Untuk semua material yang ditawarkan, maka Pemborong/Kontraktor wajib mengisi daftar material yang menyebutkan : merk, type, kelas lengkap dengan brosur/katalog yang dilampirkan pada waktu tender. Tabel daftar material ini diutamakan untuk komponen-komponen yang berupa barang-barang produksi. Apabila pada spesifikasi teknis ini atau pada gambar disebutkan beberapa merk tertentu atau kelas mutu (quality performance) dari material atau komponen tertentu terutama untuk material-material Listrik utama, maka pemborong wajib melakukan didalam penawarannya material yang dalam taraf mutu/pabrik yang disebutkan itu. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL E - 3
Apabila nanti selama proyek berjalan terjadi, bahwa material yang disebutkan pada tabel material tidak dapat diadakan oleh Pemborong/Kontraktor, yang batkan oleh sesuatu alasan yang kuat dan dapat diterima Owner, Pengawas Lapangan dan Perencana, maka dapat dipikirkan penggantian merk/type dengan suatu sanksi tertentu kepada Pemborong. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRIKAL E - 4
BAGIAN F - SISTEM TELEPON 1. Umum Pekerjaan sistem telepon meliputi pengadaan semua peralatan dan tenaga kerja, pemasangan, pemograman, pengujian dan perbaikan selama masa pemeliharaan dan training bagi calon operator dan bagian maintenace, sehingga seluruh sistem telepon dapat beroperasi dengan baik dan benar. 2. Lingkup Pekerjaan 2.1. Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan pemasangan : a. Pengadaan, pemasangan, pemograman dan pengujian Sistem PABX- Office business version berkapasitas direct line Telkom 2 sambungan dan dapat di-expand 5 trunk line telepon, dan 20 extention, sehingga sistem dapat beroperasi dengan baik dan benar. c. Pengadaan dan pemasangan unit-unit pesawat telepon seperti tertera pada gambar rencana. d. Pengadaan dan pemasangan jaringan in-door dari JB-Telkom ke MDF sampai peralatan PABX pada ruang kontrol/operator. e. Pengadaan dan pemasangan instalasi luar bangunan (outdoor) dan instalasi dalam bangunan (indoor) dari MDF-PABX ke TBT (Terminal Box Telepon) hingga ke outlet telepon. Jenis termination didalam MDF dan TBT berjenis patch panel, patching antara incoming dan outgoing terminal telepon. f. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi telepon dan sistem PABX-nya. g. Pengadaan sertifikat/surat izin persetujuan pemakaian peralatan sistem PABX yang akan dipasang dari PT. Telkom. h. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menunjang pekerjaan tersebut diatas seperti : bak kontrol, kabel rak, marking cable (outdoor dan indoor) dan lain-lain pekerjaan penunjang agar sistem telepon dapat bekerja dengan baik yang disetujui perencana. i. Mengadakan testing dan commisioning untuk seluruh sistem telepon dan seluruh peralatan yang terpasang. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 1
j. Mengadakan training bagi Personal yang akan menggunakan/ mengoperasikan sistem telepon ini. 3. Persyaratan Bahan 3.1. P.A.B.X - Office Version a. Sistem PABX a.1. Sistem PABX yang diusulkan dan peralatan pendukungnya harus merupakan type yang disetujui oleh PT. TELKOM yang berguna untuk hubungan ke jaringan sambungan telepon umum (PSTN). Peserta tender harus menyertakan sertifikat pengujian sistem PABX dari PT. TELKOM. a.2. PABX yang akan dipasang harus dari jenis/type yang telah mendapatkan pengesahaan dari Departemen PARPOSTEL untuk dipergunakan di Indonesia dan memenuhi standard international seperti CCITT atau ITU-T. a.3. Peralatan ISDN PABX harus menggunakan sistem fully digital SPC (Store Program Control) untuk teknik penyambungan fully digital dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : Harus merupakan ISDN-PABX Harus sesuai dengan standard CCITT G.732 Menggunakan format PCM 30 channel 2.048 Mbps Menggunakan 8 KHz sampling rate Menggunakan 8 bit "A" law Mempunyai jumlah line dibutuhkan : Trunkline / Telkom Line : 2 line dan dapat dikembangkan menjadi 5 trunk line. Extension line : 20 extension line yang dapat diexpandable
menjadi 25 extension line. ISDN BRA : Min 4 BRA lines. a.4. Sistem PABX yang diusulkan harus dapat mengikuti dan menikmati hubungannya dengan Indonesia. fasilitas-fasilitas perkembangan teknologi jaringan umum ISDN di yang terbaru dalam Fasilitas-fasilitas yang terbaru ini harus dapat diaplikasikan pada sistem PABX setelah di instalasi, tanpa ada perubahan besar dari sistem. a.5. Peralatan PABX harus tersusun dalam disain modular, yang dengan mudah dapat dipasang maupun dikeluarkan dari tempatnya. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 2
Semua PE Card dalam PABX harus dapat : Dipasang dalam semua PABX slot yang bersifat universal dan tidak tetap (non-fixed basis) Dapat dilepaskan dari posisinya tanpa harus memadamkan power supply untuk seluruh sistem.
Inter-shelf and inter-cabinet cabling. a.6. Peserta tender harus menyatakan negara asal/pabrik dari sistem PABX yang akan ditawarkan. Fotocopy dari surat keterangan original country/negara asal dari pabrik sistem PABX yang ditawarkan dilampirkan. a.7. Sistem PABX yang ditawarkan harus merupakan model dan type yang paling akhir (mutahir) untuk kapasitas yang sama. Peserta tender harus menyatakan kapan sistem yang ditawarkan mulai dipasarkan di Indonesia, dan dapat dibuktikan dengan surat tertulis dari pabrik bahwa sistem masih diproduksi, di support dan spareparts masih tersendiri minimum hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang. Foto copy surat tertulis dari pabrik yang menyatakan seperti di atas harus dilampirkan. Peserta tender yang menawarkan model dan type yang lebih lama (out of date) pada saat model dan type yang terbaru sudah ada dipasaran tidak akan dipertimbangkan. a.8. Sistem PABX yang ditawarkan harus memiliki trunk card yang dapat berfungsi sebagai loop start CO maupun DID analog, yaitu dengan menggunakan trunk card yang sama untuk dihubungkan ke loop start line TELKOM maupun DID trunk. analog a.9. Sistem PABX yang ditawarkan harus berkemampuan untuk diintegrasikan dengan peralatan voice mail. b. Konstuksi Sistem PABX. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 3
PABX yang akan dipasang adalah PABX dengan sistem Switching yang Full Digital PCM System/TDM Technology, sesuai dengan spesifikasi CCITT (A-Law Coded). PABX yang akan dipasang harus memenuhi standar ISDN dan dapat dihubungkan dengan PASOPATI dari PT. TELKOM, dan akan disambung ke TELKOM dengan 4 ISDN BRA line. Semua bahan dan peralatan yang ditawarkan harus bermutu tinggi serta mempunyai kemampuan untuk dipasang didalam cuaca tropis. Semua peralatan harus dapat bekerja tak terbatas pada suhu keliling 45°C dan kelembaban relatif 85%. PABX harus mempunyai "High Trafic Capacity" non blocking system. Teknologi Hierarchical Control Structure TDM (Time Division Multiplexing). : fully digital, Stored Program Control (SPC) dan Digital Switching : Sampling frequency 8 kHz PCM word 8 bits Encoding A Law Speech Channel Bit Rate 64 kbit ISDN 2B + D Channel Bit Rate 144 kbit Sample Duration 125 us. Komunikasi data : V24/R232 C Assyncronous, 75 s/d 64.000 bps. ISDN adapter, 64.000 s/d 128.000 bps, untuk BRA ISDN adapter, 64.000 s/d 2 Mbps, untuk PRA. Catu daya : Tegangan 220/240 Volt, 50-60 Hz. Battery 48 Volt DC, cukup untuk mencatu PABX pada beban penuh selama min 2 jam. Konsumsi daya ± 1 VA per-extension. Ketinggian sea level : 0 - 25 m Kondisi kerja : Temperatur ruangan 0-45°C Kelembaban ruangan 15%-85%. PABX harus dirancang dalam struktur full modular, baik struktur board maupun kabinet, sehingga sistem dapat dikonfigurasi dan dikembangkan secara bebas. Hubungan antara kabinet dan antara unit-unit yang lebih besar harus dengan sistem plug-in yang sederhana atau menggunakan kabel serat optik. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 4
PABX harus mempunyai setidaknya satu buah CPU (Central Processing Unit) dan 2 buah memory dengan 1 sebagai back-up, sebagai unit pengontrol operasi, dan dapat dilengkapi dengan CPU kedua yang berfungsi sebagai cadangan (redundant CPU) bilamana diperlukan. PABX harus memiliki sistem catu daya yang tersebar (decentralized), sehingga bilamana salah satu daya mengalami kerusakan maka PABX masih dapat berfungsi sebagian, dan bilamana diperlukan PABX dapat pula dilengkapi dengan catu daya cadangan (redundant power supply). Seluruh peralatan elektronik harus diletakan didalam kabinet besi yang memiliki sistem sirkulasi udara yang baik sehingga tidak diperlukan lagi kipas (fan) eksternal. PABX harus memiliki kapabilitas alarm dan diagnosa kerusakan jarak jauh (remote maintenance), sehingga bilamana terdapat kerusakan pada sistem maka kerusakan harus dapat segera diketahui dan diatasi oleh engineer pada remote office. PABX harus dapat memindahkan seluruh saluran PTT kepada pesawat telepon tertentu bilamana terjadi pemadaman total pada unit PABX. PABX harus dapat tetap menyimpan data-data konfigu rasi dan program secara permanen, walaupun sistem dipadamkan total untuk jangka waktu yang sangat lama. PABX harus memiliki battery internal yang dapat mempertahankan jam dan tanggal pada sistem bilamana terjadi pemadaman total pada catu daya dan battery eksternal. PABX harus memiliki kemampuan networking dan network management yang baik untuk network analogue maupun digital, dan dengan spesifikasi sebagai berikut : Digital tie-lines : Sofv, S2mfv Analogue tie-lines : "E + M", 2-wire, 4-wire. PABX harus memiliki konsep software yang dapat dikembangkan (di up grade) secara mudah, untuk penambahan feature yang baru atau penyempurnaan operating system. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 5
c. Kemampuan PABX. Secara umum PABX harus memiliki kemampuan minimum sebagai berikut : PABX dapat membagi extension dalam kelas-kelas sebagai berikut : 1. Non restricted (zona 1 - 4) 2. Semi restricted 3. Fully restricted dan fasilitas-fasilitas sebagai berikut : 1. Call charge metering PABX harus dapat merekan dan mengeluarkan data pemakaian line PTT, PABX harus mampu melakukan pengukuran waktu pembicaraan yang dilakukan oleh extension (non restricted) bilamana extension tersebut melakukan sambungan city call. 2. Night Service operation. Apabila ada panggilan ke operator dan operator tidak ada ditempat, maka panggilan tersebut akan diteruskan secara otomatis ke pesawat reception atau information. 3. Flexible Numbering Scheme. Pemberian nomor extention dapat lantai, sehingga dapat disamakan dengan nomor ruang atau memudahkan untuk mengetahui lokasinya. 4. Voice Paging. PABX dapat dihubungkan dengan sound system yang terdapat digedung, sehingga bila terjadi suatu keadaan darurat seperti kebakaran dan lain sebagainya, maka General Manager dapat memberikan pengumuman melalui pesawat telepon yang ada. 5. Back up Battery. Untuk menjaga agar data-data yang telah dimasukan kedalam memory PABX tidak hilang sewaktu terjadi pemadaman aliran listrik, maka PABX harus dilengkapi dengan battery khusus yang dapat bertahan selama minimal 45 hari. 6. Confrence Call. PABX dapat menghubungkan con frence call sedikitnya untuk 3 pihak (three party) 1 extension dan 2 external line, 2 extension dan 1 external line atau 3 extension line. 7. Call Transfer. Setiap extension setelah pembicaran selesai dapat memindahkan panggilan lawan bicaranya baik internal maupun external kepada extention lainnya. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 6
8. Call Diversion. Extention tertentu dapat memindahkan setiap panggilan yang tertuju kepadanya, kepada extension lain yang dikehendaki. 9. Partner Group. Beberapa extension dapat dikelom pokan didalam satu kelompok, sehingga bilamana terdapat panggilan untuk anggota kelompok maka dengan menekan tombol tertentu, anggota yang lain dapat menerima panggilan tersebut. Panggilan diantara anggota hanya dengan menekan satu tombol tertentu. 10. Do Not Distrub. Dengan menekan tombol tertentu pesawat extension dapat membuat pesawatnya tidak dapat dihubungi untuk sementara. 11. Abreviated Dialing. Walaupun extension tertentu mempunyai kelas semi-restricted, namun dengan menekan angka tertentu (3 atau 4 digit) maka pesawat extension tersebut dapat melakukan panggilan city call (ke nomor tertentu yang telah dimasukan kedalam memory PABX). Memory dapat memuat sedikitnya 2.000 nomor telepon dalam 10 group. 12. Call Back. Jika satu extension memanggil exten sion lainnya yang sedang sibuk (berbicara), maka dengan menekan satu sandi, extension tersebut akan berdering bilamana extension yang dipanggil sudah bebas. 13. Different Ringing. Setiap extension dapat membe dakan panggilan external atau internal melalui bunyi bel panggilan yang berbeda. 14. Last Number Redial. Setiap extension dapat melakukan panggilan ulang baik external maupun internal dengan hanya menekan suatu nomor sandi tertentu, tanpa harus mengulang menekan seluruh nomor telepon. 15. Appoinment Call. Extension akan berdering sesuai dengan waktu yang telah diprogram melalui pesawat itu sendiri. 16. Call Pickup. Setiap panggilan pada extension, dapat diambil/dialihkan oleh extension lain yang berada didalam satu ruangan. 17. Chief/Secretary Function. Beberapa pasang pesawat dapat difungsikan sebagai pesawat chief-secretary, sehingga tidak lagi dibutuhkan unit chief secretary tambahan diluar PABX. 18. Software Lock. Extension yang memiliki fasiliats "non restricted" dapat mengunci pesawatnya dengan menggunakan sandi yang ditentukan SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 7
oleh masing-masing pemilik, pesawat telepon oleh orang lain. sehingga menghindari pemakaian 19. Emergency Switching of Lines. Bilamana terjadi pemadaman PABX secara total seperti PABX dalam perbaikan atau terjadi pemadaman aliran listrik yang sangat lama sehingga back-up battery habis, maka seluruh line external harus dapat dialihkan secara optimis kepada pesawat-pesawat telepon tertentu. d. Operator Console Operator console harus bekerja secra full ISDN dengan interface SO (Digital tombol-tombol yang mudah dioperasikan, memiliki kunci secara hardware sehingga pesawat tidak dapat dipergunakan tanpa membuka kunci, dan memiliki layar peraga (display) LCD yang cukup besar dengan lampu penerangan pada bagian belakang (back lite) sehingga pesan tampilan menjadi jelas dan mudah untuk dibaca pada segala kondisi ruang dan penerangan. Disamping berkemampuan standar, operator console harus memiliki "Busy Display" yang terpadu pada layar peraga. ISDN/PASOPATI) memiliki e. Pesawat Digital Telephone Set Pesawat digital telepon yang ditawarkan harus bekerja secara full ISDN dengan interface SO, memiliki tombol-tombol yang mudah dioperasikan dan memiliki layar peraga (display) yang cukup lebar dan jelas untuk dibaca. Pesawat digital telepon set harus mempunyai Multi digital dengan kemampuan sebagai berikut : a) Fungsi-fungsi dan feature PABX dapat diaktifkan dengan menekan sebuah tombol (atau dengan menggunakan access code). b) Pada aplikasi Sekretaris Executive, komunikasi antara dua pihak dapat dilakukan dengan hanya menekan sebuah tombol. c) Optional Data Adapter harus dapat ditambahkan untuk komunikasi data ke Terminal Data atau Workstation PC. d) Tombol-tombol dapat diprogram untuk penerapan multiline dan juga untuk fungsi-fungsi feature. Multiline harus dapat diartikan bahwa lebih dari sebuah Directory Number dapat diprogramkan pada telepon digital dan dapat dipakai untuk menerima dan melakukan Outgoing-Call. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 8
Directory Number dapat berupa nomor yang sama baik di executive telepon maupun di sekretaris telepon yang berfungsi untuk call filtering. e) Telepon Digital Set dapat mengambil tegangan dari power supply PABX untuk semua fungsi kemampuan (feature) dan display, dan tidak perlu external power (adaptor). f) Display LCD untuk menunjukkan tanggal dan waktu, nomor dan selang waktu nama pihak pemanggil, petunjuk pembicaraan dan lain-lain. pemakaian, g) Hubungan antara Digital Telepon Set dengan PABX terdiri dari hanya sebuah kabel Twisted Pair (1pair). h) Tombol-tombol fungsi dapat diprogram untuk menerima sebuah Direct Line TELKOM untuk digunakan sebagai Private Line baik untuk incoming maupun untuk outgoing. i) Harus dapat diprogram untuk Private Line yang sama dengan pesawat telepon yang berlainan untuk aplikasi Executive Secretary. j) Tombol fungsi dengan Direct Line untuk Private Line dapat diprogram untuk ringing secara serempak pada kedua pesawat digital Executive dan Secretary atau tanpa ringin melainkan dengan indikator secara visual. k) Telepon digital dapat dikembangkan dengan menambahkan Add On Module 22 tombol fungsi atau lebih yang dapat diprogram jika jumlah tombol fungsi pada telepon digital standard tidak mencukupi. l) Display module harus bersifat modular (dapat ditambahkan atau dilepas). Mempunyai fasilitas : Hand free Telephone book Tampilan nomor dan nama pemanggil Daftar pemanggil yang tidak terjawab (list of call during absence) Call transfer dengan tombol "R" Conference. Soft key (tombol yang dapat diprogram secara software) Pengaturan Loundness dan Ring Pengunci pesawat secara software (software lock) SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 9
f. Pesawat Telephone Analogue Pesawat telephone yang ditawarkan adalah type standard, dengan sistem pemasangan terdiri atas dua jenis, yaitu pemasangan diatas meja (desktop type) untuk ruang kantor dan pemasangan diatas dinding (wall mounted type) untuk ruang power house, AHU, Pantry, Lift dan lain sebagainya. Setiap pesawat telepon harus mempunyai fasilitas sebagai berikut : Tombol yang mudah dioperasikan Transfer call dengan tombol "R" Tombol "Call number memory" Pengunci pesawat secara software (Software Lock) Dial dengan menggunakan sistem DTMF. g. Fasilitas dan Kapasitas PABX MDF cabinet with conector on system site 20 pairs MDF block krone for network side termination Common Control CPU untuk < 20 extension System printer dot matrix 100 C/S, do C/L 1400 MB disk, 5" Compact Disc CD-R Drive 52x speed CD ROM drive System terminal maintenance & programming Traffic Annalysis Software Call logging software Operator/Attendaut Console 40 Character Alfa Interface cabinet floor standing : 1 unit : 1 unit : 1 set : 1 unit : 1 unit : 1 unit : 1 set : 1 set Numeric display : 2 unit : 1 set 5 lines lightning Protector/surge suppresor Conference modul for 6 Station Internal or 1 external and 5 internal DTMF Receiver module DTMF Generator module Battery Charger including MF lead acid Battery for 8 hours operation : 1 unit Remote Diasnostic Fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga PABX mempunyai kemampuan pelayanan yang dikehendaki. h. Power Supply & Switching 1. Harus dipasang suatu sistem power supply untuk telepon yang terdiri dari : Jala-jala listrik 220 V AC ± 10%, 50 Hz, ±10% Satu rectifier SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 10
Satu unit accumulator MF lead acid battery dari 24/48 volt DC, dengan kapasitas harus minimum bertahan untuk 8 jam operasi. 2. Dalam keadaan normal PABX harus dapat bekerja dengan sumber daya utama, yakni dari jala-jala listrik 220/380 v, 50 Hz tersebut. 3. Battery plan harus dapat secara otomatis langsung menampung operasi PABX dan Switchboard-Switchboard yang bersangkutan paling sedikit selama 8 jam pada kegagalan sumber daya utama. Battery plan harus bekerja atas dasar "full Load" dengan seluruh beban ditanggung oleh battery charger. 4. Peralatan swicthing harus dilengkapi dengan alarm yang dapat dipakai untuk menunjukkan adanya kerusakan pada switch, power, ringing dan tone generator, serta abnormal dan subnormal exchange voltage. 5. Power supply untuk PABX, baik main supply maupun battery harus dapat dimatikan secara sendiri-sendiri dengan saklar. 6. Apabila power supply dimatikan maka secara automatis semua saluran PT. Telkom harus dialihkan kepada pesawat-pesawat cabang tertentu. 7. Sambungan kejala-jala harus dilengkapi dengan box sekring dan saklar. 8. Hubungan dari battery ke PABX harus melalui sebuah sekring induk 9. Harus disediakan satu combination distribution frame (IDF atau MDF) untuk terminasi semua kabel yang memasuki ruangan switching. Sebagai dari frame tersebut harus bekerja sebagai garis demarkasi untuk kabel pengikat sistem telepon lokal dari sisi vertikal IDF. 3.2. Peralatan Panel MDF (Main Distribution Frame) Panel MDF terbuat dari plat baja dengan ketebalan minimum 2,0 mm, dan diproses anti karat, di cat dengan cat powder coating, warna abu-abu muda atau akan ditentukan kemudian. Seluruh terminasi dengan sistem solderless dengan cara "krone", dan seluruh terminal direncanakan harus dapat sistem patching (patch panel system untuk MDF dan IDF). Untuk terminal incoming dari Telkom line, terminalnya harus dilengkapi dengan "Lightning Surge Arrester" untuk proteksi imbasan dan sambaran kilat petir, dan panel MDF harus dilengkapi dengan grounding sistem dengan minimum kabel NYY 1 x 16 mm. 3.3. Peralatan TBT (Terminal Box Telepon) SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 11
Terminal Box Telepon - TBT terbuat dari plat baja dengan ketebalan minimum 1,5 mm, dan diproses anti karat dan di cat dengan powder coating, sementara warna ditentukan warna abu-abu atau warna akan ditentukan kemudian. Seluruh terminal harus berjenis sistem solderless dengan cara "krone" atau cara lain yang mendapat persetujuan perencana, dan seluruh terminal dipasang secara sistem patching (patch panel untuk TBT). Dan Terminal Box Telepon IDF harus dilengkapi dengan grounding sistem dengan minimum kabel NYY 1 x 6 mm². 3.4. Kabel Instalasi Telepon Kabel instalasi telepon dari terminal box keseluruh extension seperti tertera dalam gambar menggunakan kabel jenis ITC 0,6 mm (indoor telephone cable) dan ITC Jelly Armored 2 x 0,6 mm (Outdoor telepon cable).
Instalasi kabel primer dari MDF kesetiap terminal box harus memakai pelindung pipa PVC kelas HIC dengan ukuran yang sesuai, sedangkan dari terminal box kesetiap extension ditarik melalui rak kabel atau pelindung pipa kelas HIC sesuai dalam gambar rencana. Untuk kabel instalasi telepon yang berada diluar gedung harus memakai kabel tanah dari jenis yang sesuai tercantum dalam gambar, yaitu Outdoor Jelly Armored telephone cable dengan cross section diameter 0,6 mm¨. Pipa instalasi pelindung kabel tanah tersebut harus memakai pipa PVC kelas AW dengan ukuran yang sesuai. Pada perlintasan/crossing dengan jalan atau melewati tempat perkerasan, maka kabel tersebut harus dilidungi memakai pipa baja galvanis dengan ukuran yang sesuai atau seperti yang tercantum dalam gambar. 3.5. Perencanaan Pelaksanaan a. Gambar Kerja Pemborong harus menyerahkan gambar-gambar kerja (shop drawings) untuk disetujui MK. Gambar kerja (shop drawings) harus diserahkan kepada MK selambat- lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan pemasangan. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 12
b. Pengolahan/Pekerjaan Pemborong harus melaksanakan pekerjaan pemasangan/ instalasi telepon sesuai dengan cara-cara dan petunjuk pabrik pembuat dan atas petunjuk MK. Gambar-gambar dan persyaratan teknis ini merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh Pemborong didalam melaksanakan pekerjaan ini. c. Pekerjaan Instalasi/Pemasangan Kabel Pemborong harus melaksanakan instalasi kabel dari terminal box keseluruh extension dengan menggunakan bahan yang telah ditentukan seperti didalam gambar-gambar dan persyaratan teknis ini. Dari MDF diruang PABX ditarik kabel kesetiap terminal Terminal Box Telepon (TBT) yang jumlahnya sama dengan kapasitas terminal box tersebut. d. Pekerjaan Sambungan Kabel Semua sambungan baik yang berada di MDF maupun diterminal box, harus memakai terminal strips tanpa solder, dan harus dipathing antara kabel keluar dan kabel masuk. Tidak diperkenankan adanya sambungan kabel didalam atau pada sambungan pipa instalasi, semua sambungan harus berada diterminal box tanpa solder. e. Pelindung Kabel Pemborong harus memberikan pelindung kabel instalasi berupa pipa- pipa PVC didalam gedung/ruang pada semua instalasi telepon. Dan pelindungan kabel dengan pipa galvanis (GIP) pada instalasi yang menyeberangi jalanan, area yang perlu perlindungan mekanis seperti yang tercantum pada gambar. Pada setiap jarak tarikan maksimum 12 meter atau pada setiap belokan atau pada ujung dan pangkal suatu persimpangan/ crossing dengan jalan harus disediakan bak kontrol dari pasangan batu bata, penutup dari beton bertulang yang mudah dibuka dengan bentuk serta ukuran yang sesuai seperti tercantum dalam gambar. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 13
f. Persyaratan Kerja Pemborong harus mempelajari dan memahami lokasi pekerjaan setempat dan gambar-gambar rencana yang secara umum menunjukan tata letak, instalasi dan lain-lain. keadaan Pemborong harus melakukan penyesuaian dengan dilapangan sehubungan dengan adanya beda tinggi dan keadaan sebenarnya dilapangan. Pemborong harus menempatkan secara tetap/full time seorang koordinator yang ahli dalam bidangnya, berpengalaman dalam pekerjaan yang serupa dan dapat sepenuhnya mewakili Pemborong dengan predikat baik. Tenaga pelaksana sudah berpengalaman dan mampu menangani pekerjaan ini secara aman, kuat dan rapi. lainnya harus dipilih hanya yang g. Pengujian Pekerjaan Seluruh instalasi kabel dan peralatan harus diuji terlebih dahulu sebelum dihubungkan dengan PABX dan saluran dari PT. Telkom. Pemborong harus dapat memperagakan bahwa seluruh sistem dapat bekerja dengan sempurna dan sesuai seperti yang dimaksud. Seluruh pekerjaan tersebut baru dapat dianggap selesai dan diterima, bila telah diperiksa dan diuji oleh PT. Telkom dan dinyatakan baik serta mendapatkan "sertifikat lulus uji" Pemborong harus menyerahkan jadwal waktu tentang keperluan pengujian yang akan diselenggarakannya dan cara-cara pelaksanaan pengujian tersebut selambat-lambatnya 14 hari sebelum waktu pengujian, kepada MK. Seluruh biaya dan pelaksaan pengujian yang harus dilakukan sehubungan dengan pekerjaan ini, adalah sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemborong. Terhadap harus melaksanakan penggantian-penggatian bahan dan pekerjaan atau memperbaikinya menurut pendapat MK (Pengawas Lapangan) kegagalan-kegagalan pengujian Pemborong SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 14
dengan tanpa adanya tambahan untuk penggantian atau perbaikan pekerjaan yang gagal tersebut. h. Penyelesaian Pekerjaan Pemborong harus melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap bidang- bidang dinding atau bagian-bagian lain yang cacat/rusak akibat pelaksaan instalasi pekerjaan ini, dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong. i. Penyerahan Pekerjaan 1. Dokumen Terlaksana Pemborong harus membuat catatan-catatan yang cermat dari penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Catatan tersebut harus dituangkan dalam 2 (dua) set lengkap gambar sephia dan 3 (tiga) set gambar cetak biru (blue print) sebagai gambar-gambar sesuai pelaksaan (as built drawings). Pemborong harus meyerahkan pada MK, Dokumen terlaksana yang terdiri dari gambar-gambar sesuai pelaksanaan (as built drawings) dan 3 (tiga) copy hasil pelaksanaan pengujian yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dan telah di sahkan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pekerjaan selesai. 2. Pedoman Penggunaan Pemborong harus menyerahkan 3 (tiga) set lengkap buku-buku pedoman penggunaan (operation manual) sistem PABX yang telah terpasang, dari pabrik pembuat. 3. Jaminan Pekerjaan Pemborong harus memberikan jaminan (garansi) dan service secara cuma-cuma selama tidak kurang dari 1 (satu) tahun terhitung sejak saat penyerahan pekerjaan. Dalam jangka waktu tersebut Pemborong harus segera mengganti dengan peralatan yang baru atau memperbaiki peralatan yang rusak/cacat akibat kesalahan Pabrik, Workmanship atau Engineering. j. Persyaratan Bahan/Material 1. Semua material yang disupply dan dipasang oleh Pemborong harus baru dan material tersebut khusus untuk pemasangan di daerah tropis, SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 15
material-material haruslah dari produk dengan kwalitas baik dan dari produk yang terbaru. Untuk material-material yang disebut dibawah ini, maka Pemborong harus menjamin bahwa barang tersebut adalah baik dan baru, dengan jalan menunjukkan surat order pengiriman dari dealer/agen (pabrik), serta sebelum pemasangan harus mendapat persetujuan tertulis dari Perencana/MK. 2. Pemborong harus bersedia mengganti material yang tidak disetujui, karena menyimpang dari spesifikasi tanpa biaya extra. 3. Untuk komponen dari material, yang mungkin sering diganti harus dipilih yang mudah diperoleh di pasaran bebas. 4. Daftar Material Untuk semua material yang ditawarkan, maka Pemborong wajib mengisi daftar material yang menyebutkan : merk, type, model, kelas, lengkap dengan brosur/katalog yang dilampirkan pada waktu tender. Tabel daftar material ini diutamakan untuk komponen-komponen yang berupa barang-barang seperti tertera pada daftar merk/produk material. 5. Penyebutan Merk/Produk Pabrik. Apabila pada spesifikasi teknis ini atau pada gambar menyebutkan beberapa merk tertentu atau kelas mutu (quality performance) dari material atau komponen tertentu terutama untuk material peralatan yang utama, maka Pemborong wajib melakukan didalam penawarannya material yang dalam taraf mutu dan pabrik yang disebutkan itu. Apabila nanti selama proyek berjalan terjadi, bahwa material yang disebutkan pada tidak dapat diadakan oleh Pemborong, yang diakibatkan oleh sesuatu alasan yang sangat kuat dan dapat diterima Pemilik, MK dan Perencana, maka dapat dipikirkan pengganti merk/type dengan suatu sanksi tertentu kepada Pemborong. tabel material k. Daftar Merk/Produk Material (Terlampir). SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK F - 16
BAGIAN G - SISTEM DATA (TEKNOLOGI INFORMASI) 1. Lingkup Pekerjaan 1. Pengadaan pemasangan, pengetesan dan commissioning terhadap system pekerjaan data. 2. Pengadaan dan pemasangan peralatan utama teknologi informasi/data. 3. Umum
Seluruh pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan standard pabrik. Pemborong harus memastikan bahwa seluruh area instalasi aman dan mengacu kepada "Occupational safety and Health administration (OSHA)". Pemborong harus bertangung jawab dan membuat laporan mingguan terhadap terhadap kemajuan pekerjaan instalasi. Pemborong harus membersihkan area kerja dari puing-puing, sampah, potongan kabel dna lain-lain setiap hari. Pemborong harus membri label pada setiap kabel dan mengikatnya sesuai dengan standard industri. Pemborong memasang dan menguji kabel yang dipasang dan memberi keterangan jika terdapat kelainan (beda dari standard pabrik) serta memperbaikinya. Pemborong menyediakan alat-alat untuk pemasangan maupun untuk pengujian. Pemborong tidak boleh menggabungkan kabel distribusi data dan telepon dalam conduit instalasi listrik. Pemborong bertanggung customer. Pemborong bertanggung customer. Pemborong harus menutup instalasi kabel dengan seal-seal pelindung ditempat-tempat seperti shaft dan ruang mesin. Pemborong bertanggung terhadap pencegahan korosi dan mengecatnya untuk semua bracket, support, rak kabel dan lain-lain yang telah terpasang. jawab SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 1
2. Uraian System Jaringan infrastruktur harus mencakup : 1. Luas area system jaringan kerja LAN dan infrastruktur pendukungnya. 2. Sistem kerja jaringan LAN local dan infrastruktur pendukungnya 3. Syarat-syarat Sistem 1. Penawaran yang diajukan mencakup seluruh spesifikasi yang diperlukan kecuali untuk daftar item-item yang termasuk didalam "syarat-syarat tambahan". 2. Struktur system jaringan kabel data dan telepon/voice harus terdiri dari beberapa atau seluruh subsistem dibawah ini : a. Lokasi kerja system jaringan. b. Sistem jaringan horizontal c. Administrasi system jaringan d. Sistem peralatan utama 3. Sistem Harus a. Mendukung penggunaan analog dan digital voice, data, Lokal area Network (LAN), peralatan tegangan rendah untuk system kontrol dan pengaturan gedung. Data Network-IEEE 802.3, 10 Base-T, 10 Base- FL, 100 Base-TX, Token Ring, Giga Bit 100 Base-T, Twisted Pair-Distributed Data Interface (PTDDI). b. Mampu bekerja optimum dengan sesedikit peralatan. c. Flexible dan dapat bekerja dengan adanya fasilitas dan technology yang baru. d. Peralatan yang ditawarkan dapat beroperasi secara terus menerus tanpa mengalami penurunan kinerja selama 24 jam, 365 hari pada suhu +15 sampai 40°C dengan kelembaban relatif antara 5% sampai 95% (tidak terjadi pengembunan/kondensasi). 4. Conduit 1. Tidak di-ijinkan adanya sambungan kabel dalam conduit atau pelindung kabel. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 2
2. Pemeriksaan sambungan-sambungan Tee, Elbow, dan lain-lain di-ijinkan dengan persetujuan Site Manager. 3. Semua ujung-ujung conduit harus dihaluskan dan fitting-fitting sambungan setidaknya harus masuk 10 mm kedalam kotak sambungan. 4. Setiap conduit yang ditanam didalam lantai beton, kedalaman minimum adalah 100mm dari permukaan lantai beton dan penempatan sisi ujung conduit sedekat mungkin dan tegak lurus terhadap dinding. 5. Draw aire (kawat pancingan kabel) harus terpasang pada semua spring conduit uPVC. 6. Seluruh kabel yang terpasang harus didalam conduit atau flexible conduit. 5. Pengkabelan 1. Umum a. Kabel tidak di-ijinkan terpasang dalam kondisi tertarik, kecuali jika memang perlu kabel tersebut harus di-ikat pada rak kabel. b. Sepanjang kabel antara kotak sambung tidak diperkenankan adanya sambungan kecuali dikehendaki dalam spesifikasi teknik, semua sambungan hanya di-ijinkan memakai terminal box yang sesuai dengan ketentuan disain Structured Cabling System (SCS). c. Agar spesifikasi system tidak terpengaruh dengan adanya jalur kabel tenaga, maka harus diperhatikan jarak antara jalur kabel data dan tenaga dengan mengikuti ketentuan table sebagai berikut : Jaringan kabel tenaga Rating (kVA) R < 1 1 < R < 2 2< R < 5 R > 5 Kabel tanpa pelindung Jarak antar kabel (mm) 300 450 600 1500 Kabel dengan pelindung Jarak antar kabel (mm) 25 50 150 300 Keterangan : SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 3
a. Semua kabel yang terpasang, harus memenuhi minimum bending radius sesuai dengan spesifikasi pabrik pembuat untuk setiap ukuran dan jenis kabel. b. Pengkabelan back bone menggunakan UTP Cat. 6. c. Semua permukaan / bagian mekanikal pelindung kabel harus dipastikan tidak akan menyebabkan kerusakan terhadap kabel. 2. Umum a. Semua instalasi kabel harus terpasang pada rak kabel atau conduit uPVC. b. Kabel yang melewati ujung plat besi harus dipasang karet pelindung, sleeve untuk mencegah keruskan isolasi kabel. Semua kabel yang terpasang didalam dinding harus tegak lurus mengarah kebawah atau keatas menuju peletakan outlet. 6. Sistem Desain a. Lokasi kerja jaringan system Pemborong harus menyediakan kabel / kawat sebagai konektor antara terminal dengan outlet. Pemborong harus menyediakan peralatan transmisi yang diperlukan seperti yang tercantum didalam "Syarat-syarat tambahan" agar system dapat bekerja. Kawat tembaga (Cat.6) Seluruh kawat Cat. 6 UTP memiliki separator masing-masing spare terdiri dari 8 kawat isolasi 4 AWG, jenis solid, mempunyai 4 kode warna yang tidak mudah terbakar. Kedua ujung kawat harus terpasang dengan plug modul 8 posisi (RJ 45). Seluruh spesifikasi plug modul dari FCC CFR 4 part 68 subpart F dan IEC 603-7 dan dilapisi dengan emas setebal 50 microinches pada bagian konektornya. Seluruh kawat modul terbungkus dengan isolasi yang kuat dan ringan. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 4
Tersedia kawat standard patch cord dengan ukuran panjang standar 3,5,7,10,15,20 feet atau sesuai dengan permintaan. Spesifikasi kelistrikan : Maksimum DC Resistant : 9.38 ohms/100m Maksimum kapasitas antar kawat : 17.5 pF/ft (56Pf/m) Karakteristik impedansi : 100 ohms +15% pada Frek. 1-100MHz Kawat yang dipakai hantarannya telah diuji standard giga bit dan dijamin oleh principal. b. Sistem jaringan Horizontal Pengkabelan horizontal Pemborong harus menyediakan kabel horizontal untuk menghubungkan tiap outlet dengan system jaringan backbone. Tipe kabel Unshield Twisted pair (UTP) 4 pair dengan separator masing-masing spare, jenis isolasi PVC sesuai standard EIA/TIA 568, TSB-36, SB-40. Masing-masing dari 4 pair kabel UTP digunakan untuk tiap data voice dan outlet. 4 pair kabel UTP diatur sesuai dengan format bintang dari terminal ke system jaringan administrasi untuk tiap lantai dan tiap outlet. Selam pemasangan kabel UTP, harus diperhatikan ketegangan kabel dan radius standard 1 inch tekukan kabel. Jaringan kabel antara terminal dan outlet tidak di-ijinkan adanya sambungan. Pemborong harus menempatkan jaringan kabel distribusi mengikuti jalur kabel yang ada, kecuali conduit uPVC telah penuh atau adanya kesulitan pemasangan. Pemborong harus menempatlan jaringan kabel horizontal pada dinding jika tidak terhalang dengan adanya interior. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 5
Kabel UTP Cat. 6 - 4 pair harus termasuk dalam daftar Under Writter's Laboratories tipe CMR dan CMP. Kabel UTP Cat. 6 - 4 pair harus mengikuti standard : . Kategori 6-EIA/TIA TSB-36 sesuai dengan IEEE 802.5 . 16 Mbps dan ANSI X3TT9.5 untuk 100 Mbps (TPPMD) . 16 Mbps (maksimum 100m atau 328 ft untuk 04 workstation) . Kapasitas antar kabel @ 1 KHz : 14nF / 100ft . DC resistant 8.6 ohms/100ft . Karakteristik impedansi pada freq. 1-25MHz : 100ohms +5% Kabel data menggunakan patch cord sesuai Cat.6. Kabel data menggunakan patch cord yang sama panjang. Kabel horizontal khususnya media type, panjang jaringan antara outlet ke konektor sambungan tidak boleh lebih dari 90m (295ft) . Panjang jumper maksimum 10m (33ft). Conduit yang dipasang oleh pemborong tidak boleh lebih dari 30.5m (100ft) dan tidak di-ijinkan terdapat lebih dari bengkokan bersudut 90°. dua Kabel horizontal . Kabel tembaga UTP Cat.6 - 4 pairs Kabel UTP Cat.6 harus 100 ohms, 4 pairs. Kabel UTP Cat.6 yang digunakan harus sesuai dengan lingkungan. . Kabel tembaga (UTP yang terdiri dari banyak pasang /UTP Multi pair). Kabel UTP yang lebih dari 4 pairs, 100 ohms, Cat.6. Kabel UTP multi pair yang dipakai harus sesuai untuk pengkabelan horizonal. Kabel UTP multi pair yang digunakan harus sesuai dengan system. Outlet Outlet yang disediakan oleh pemborong tipe RJ-45 untuk kabel UTP Cat.6. Standard outlet modul untuk jack / plug 4 dan 6 pin dan kabel 24 AWG. Seluruh flush mounting yang 8 pin terpasang cocok dengan flush mounting standard. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 6
Setiap faceplate harus dipasang dengan outlet RJ-45. Outlet harus dikonfigurasi ulang untuk penggunaan yang berbeda jika diperlukan. Outlet harus cocok dengan penggunaan EIA/TIA 568 Cat. 6. Kabel yang menuju ke outlet harus dipasang dari bawah outlet. Outlet tidak boleh ditempatkan dilokasi yang memungkinkan resiko kerusakan. Faceplate harus tertutup untuk mengurangi resiko terkontaminasi dengan debu atau lainnya. Setiap faceplate harus terpasang dengan inbow box. Nama plate harus bersih dan berisi informasi nomor socket, nomor outlet, lantai dan kabinet. Kategori 6 : Modular jack. Data informasi outlet untuk 100 ohm 22 - 26 AWG kabel tembaga harus berisi : Tersedia warna hitam, putih, abu-abu, kuning gading dan kuning gading terang. Mampu memuat minimum 2 dari 8 posisi / 8 penghantar modul jack. Mampu menerima minimum 200 re-terminasi tanpa terjadi penurunan sinyal. Modular jack compatible untuk standard TIA 568A atau 568B. Mudah dipindah-pindahkan dengan faceplate tetap berada ditempatnya dan jack / plug dapat melewati faceplate tanpa mengubah terminalnya. Terdapat pintu yang berengsel untuk area yang sangat terkontaminasi dengan debu. Memberi identitas jaringan dengan kode warna. Dibuat dengan ketahanan terhadap tekanan dan panas. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 7
Tersedia kabel serabut ScTP versi 100 ohm. Spesifikasi : ANSI, TIA, EIA-568 dan ISO/IEC 11801 Category 6. Faceplate Faceplate dapat digunakan baik untuk fiber ataupun tembaga atau coaxial. Label identitas jaringan ditutup dengan plastik transparan. Faceplate tersedia dalam konfigurasi 1 dan 2 kelompok.
Standard warna pengkodean putih, abu-abu, kuning hitam dan kuning tua. Tersedia pilihan adapter modul. Tersedia pilihan stainless steel. Lubang modul angle. Rumah outlet multimedia Seluruh outlet multimedia / multi-user harus : Tersedia dalam warna hitam, putih, abu-abu, kuning dan kuning terang. Tipe konektor cocok dengan rumah konektor SC dan ST dan modul jack penghantar 8 posisi / 8 untuk kabel UTP / ScTP 100 ohm.
Sambungan outlet dapat terintegrasi antara fiber, UTP/ScTP, Coax dan Shielded STP. Dapat memuat sampai dengan 1 port media (Outlet fiber, UTP / ScTP, Coax, Shielded STP secara terus menerus) atau sampai 24 port untuk outlet fiber saja. Tutup pelindung di-ikat dengan baut agar lebih kuat. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 8
c. Sistem jaringan administrasi Terdapat block terminal pada system jaringan administrasi untuk pemasangan kabel tembaga atau kabel serat optik. Distribution frame : Distribution frame dipasang secara berurutan secara rapi dan didesain sedemikian rupa agar mudah dilakukan perubahan untuk pengembangan system. Distribution frame harus mampu mendukung penggunaan Cat.6 dan mempunyai fasilitas interkoneksi dan koneksi silang. Setiap distribution frame terpasang pada kabinet dengan kapasitas terminal ditambah 25% untuk pengembangan. Terminasi kabel tembaga patch panel. Modular patch panel : Panel harus terbuat dari alumunium anodized dengan konfigurasi 24, 28, 32, 48, 64, dan 96 port. Panel yang digunakan harus mendukung UTP, adapter fiber SC dan ST kabel coaxial. Panel mempunyai port yang mudah diganti dengan melepas dari depan untuk memodifikasi atau mengkonfigurasi. Nomor identitas harus dipasang dibelakang dan didepan panel. Pemasangan slot sesuai dengan ANSI/EIA-310. Mengikuti spesifikasi kelistrikan di area kerja outlet. Wiring block dapat digunakan kabel penghantar 24 AWG. Distribution frame penggunaanya harus dipisahkan antara voice, data dan image. Block harus mengikuti underwriter's laboratories. Standard floor distribution frame. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 9
Pemasangan rak mounting untuk jaringan telekomunikasi harus digunakan rack 9 inch. Rack harus mempunyai 76 mm (3 inchi) terhadap 152 mm (6 inchi) channel kabel vertical. Channel mudah digunakan dan dipindah-pindahkan sampai dengan kabel. Kesepuluh kawat yang mempunyai kapasitas tinggi dipasang didepan rack agar dapat dipakai untuk kabel horizontal maupun vertical serta mudah ditekuk dan di-ikat tanpa menggunakan baut ataupun peralatan lainnya. Rack harus mempunyai standard mounting hole ANSI/EIA-310-C dan kabel terlihat dari depan, belakang dan depan channel Rack harus terbuat dari alumunium yang dicat hitam dan digunakan grommet untuk kabel cadangan. Rack harus mempunyai 2 pilihan kabel channel vertical 152mm (6 inchi) x 2.1m (7ft) dan 76mm (3 inchi) x 2.1 m (7ft) dan dapat ditempatkan diantara rack. Pada channel terpasang penahan kabel yang tergantung dikiri atau kanan dan dapat ditempatkan sembarang posisi terhadap channel. d. Kabel jumper Pemborong harus menyediakan kabel jumper untuk sambungan silang dan interkoneksi diblok terminal. Tipe kabel jumper yang digunakan harus mengikuti EIA/TIA Cat.6 dan blok terminal harus digunakan seperti punch atau patch panel atau LIU. Kabel sambungan diberi kode warna dan tersedia versi 1, 2, 3 dan 4 pairs. Pemborong harus menyediakan patch cord untuk block terminal patch panel. Harus tersedia patch cord versi 1, 2, 3 dan 4 pairs dengan panjang 2ft sampai 9ft. Patch cord harus terpasang label untuk mencegah kerusakan akibat tertukarnya kabel. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 10
Patch cord : Pemborong harus menyediakan patch cord untuk patch panel dan terminal block. - Patch cord Cat. 6. Semua patch cord UTP/ScTP Cat.6 terdiri dari atas 8 isolasi 24 AWG, kabel tembaga terserabut, 4 kode warna. Semua ujung patch panel cord dipasang plug modular 8 position angle free (type RJ-45) sesuai standard T568A atau T568B. Seluruh spesifikasi plug modular dari FCC CFR 4 part 68 subpart F dan IEC 603-7 dan dilapisi dengan emas setebal 50 microinches pada bagian konektornya. Tersedia kawat modul dengan ukuran panjang standard 2, 3, 4, 5 m atau sesuai dengan permintaan. Maksimum DC Resistant tiap 9,38 ohms/100m. Maksimum kapasitas antar kawat 7.5pF/ft (56Pf/m). Karakteristik impedansi 100 ohms +5% dari 1-100MHz. Kawat yang dipakai hantaranya telah diuji sampai dengan Giga Hertz dan dijamin oleh principle sesuai dengan Cat. 6 link. Cable jack patch cord dengan kabel berwarna. e. Jaringan system pada ruangan peralatan utama Pemborong harus menghubungkan antara terminal box dan jaringan distribusi dengan peralatan seperti PABX atau host computer didalam ruangan. Pemborong harus menyediakan penangkal petir dan kabel grounding untuk setiap rak dan equipment. Pemborong menyediakan peralatan proteksi terhadap system yang dipasang. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 11
7. Tenaga Ahli dan Pengalaman Kerja Pemborong harus memberikan daftar tenaga ahli berikut pengalaman kerjanya. 8. Pengalaman Perusahaan Pemborong harus memberikan referensi daftar proyek yang pernah dikerjakan. 9. Surat Penghargaan Pemborong harus melampirkan surat penghargaan dari customer. 10. Jaminan Pemborong harus memberikan jaminan selama 25 tahun terhadap peralatan, 5 tahun jaminan operasional seperti yang diterangkan dalam dokumen ini semenjak penyerahan. Principle menjamin produk yang terinstal, mencover atau memenuhi draft final Cat. 6. 11. Pengetesan Instalasi Harus dilakukan pengujian terhadap instalasi jaringan untuk menjamin bahwa system akan bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Pengetesan jaringan kawat tembaga berikut ini adalah minimal pengujian jaringan kawat tembaga yang dipeprlukan. a. 100% uji hantar dan polaritas. b. 100% uji pengkabelan horizontal dengan Cable Flux - Gigabit Tester TSB-67 level II Cat. 6 termasuk pengujian NEXT dari ujung bawah. c. 1 lembar laporan tertulis untuk setiap pengujian dan disimpan dalam CD. Berikut set-up yang diperlukan untuk pengujian jaringan kabel tembaga : Tester ditempatkan pada ujung kabel outlet atau peralatan, dan test lead. 12. Dokumentasi Dokumentasi instalasi terpasang harus dipersiapkan sebagai berikut : a. Jalur kabel pada gambar ditandai dengan warna merah b. Denah lantai c. Jaringan instalasi kabel lengkap dengan ukuran d. Diagram system cabinet e. Frame layout system jaringan instalasi SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 12
f. Sistem jaringan instalasi sesuai dengan sertifikasi g. Berita Acara Pengetesan h. Uraian jadwal pemeliharaan i. Buku petunjuk operasi j. Laporan pengetesan jaringan kabel k. Induksi antar pasangan kabel tembaga ITC rendah l. Hard copy yang di approved oleh principle m. Soft copy yang di approved oleh principle n. Menyerahkan spesifikasi teknis, part number (technical catalogue) o. Menyerahkan gambar instalasi terpasang (As built drawing) SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK G - 13
BAGIAN H - CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) Sistem Closed Circuit Television dipergunakan untuk membantu pengawasan dengan cara mengamati kegiatan operasi pengamanan gedung melalui Video Camera. Hasil gambar dapat diamati melalui Monitor. Beberapa camera harus merekam selama 24 jam. Sistem CCTV ini terdiri dari Dome Camera, Monitor, multiplexer, time lapse digital recorder dan alat penggerak/Pan Tilt. 1. Color Camera Adalah merupakan alat pengamat dari sistem CCTV yang sudah dilengkapi dengan lensa. Ini hanya berfungsi untuk memberikan gambar dari lokasi yang diamati ke Monitor melalui kabel video. Image Device Sensitivity Resolution Scanning System Input Power Power Consumption : 1/3" inter line transfer CCD-Dome Camera : 2,0 lux at f/1,4, -6 dB : 460 line (TV line) : EAI and NTSC, 2 :1 interlace, 625 lines, RS-170 CCIR and PAL, 2 :1 interlace 625 lines : 24 VAC,50/60 Hz atau 11-16VDC : 4.0 WDC/4,5 WAC. 2. Color Monitor Adalah merupakan alat yang mentranslasi isyarat elektronik yang dikirim oleh camera menjadi gambar pada sebuah layar color monitor. Spesifikasi teknis color monitor : Ukuran Resolusi Horizontal Impedance Power Source Power Consumption : 20" untuk spot monitor ; 32" untuk multi screen monitor. : 450 lines at center (minimal). : 75 ohm (high impedance) : 220/240 VAC, 50 Hz : 26 W (Rata-rata), 47 W (Max). SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK H - 1
3. Pan-Tilt Adalah alat berfungsi untuk menggerakkan dome camera secara horizontal dan secara vertikal. Spesifikasi teknis Pan-Tilt adalah : Angular Travel Speed Input Voltage : Pan, 350° maximum. Tilt, 90° maximum. : Pan, 6° s/d 7°/detik standard. Tilt, 4°/detik standard : 220 VAC, 50/60 Hz (24 VAC pengaturan tegangan dengan relay box). : 75 VA maximum. Input Power Pemilihan tipe pantilt ditentukan dari : a. Beban (dome camera + room lens dan housing). b. Pemakian diluar (outdoor) atau didalam (indoor). Bracket Adalah penahan/penyangga dome camera dan pan & tilt ukuran bracket tergantung pada bebannya. Bracket dapat dipasang di dinding, plafond maupun dipilar. Pemasangan setelah letak dan posisi camera ditetapkan di lapangan. 4. Lensa Zoom (Zoom Lens) Adalah alat pelengkap dome camera gunanya untuk dapat mengamati obyek dengan jarak variable. Alat ini harus dilengkapi dengan control zoom. Spesifikasi teknis adalah : Focal length : 12,5 75 mm, (Ruang) 11 110 mm, (Hall) 15 225 mm, (Out Door) : Iris; 12 VDC Zoom and Focus; 2-8VDC : Iris; 60 mA : 120 mA permotor. Input voltage Operating current Zoom and Focus 5. Timelapse Digital Video Recorder Timelapse Digital Video Recorder adalah untuk merekam hasil gambar dari SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK H - 2
Video Camera secara manual sesuai dengan yang diperlukan atau secara otomatis dapat merekam situasi pada setiap lokasi. Spesifikasi teknis adalah : Type recorded Camera inputs Power Hard drive storage cap. : Built-in hard disc drive, continuous recording equipment to 960 hours. : 16 camera, looping BNC connectors, auto- terminating. : 40 W, 220 VAC, 50 Hz. : 2 TB. Serta dilengkapi dengan Alarm Search, Even Search, Time/Date Generator. Dilengkapi dengan program Timer, Automatic Alarm Search/Alarm Command. 6. Video Amplifier (VA) Adalah suatu alat untuk memperkuat Signal video/memperjelas penangkapan gambar yang mempunyai jarak di atas 700 feet, dengan catatan (instalasi tersebut) menggunakan Coaxial Cable type 7C dan biasanya diletakkan di ruang kontrol. 7. Kabel Instalasi Kabel instalasi yang digunakan adalah coaxial cable merk BELDEN USA type 7C untuk isyarat video dan untuk keperluan kontrol menggunakan multicore cable 0,6 mm yang semuanya dalam pelaksanaan harus dimasukkan dalam pipa Conduit uPVC High Impact EGA, Clipsal, diklem sesuai dengan kebutuhannya. SPESIFIKASI TEKNIS ELEKTRONIK H - 3