Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA MARAMPIT TIMUR KECAMATAN NANUSA KABUPATEN TALAUD Rydle Christian Taarama Cindy J. Supit, Tommy Jansen Fakultas Teknik, Jurusan Sipil, Universitas Sam Ratulangi Manado ABSTRAK Desa Marampit Timur, terletak di Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. Penduduk Desa Marampit Timur pada tahun 2018 berjumlah 375 jiwa. Warga Desa Marampit Timur, menggunakan mata air sebagai sumber air bersih, namun pemanfaat mata air tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh penduduk. Desa Marampit Timur memliki potensi mata air, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu perlu direncanakan suatu sistem penyediaan air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan air penduduk. Sistem penyediaan air bersih di Desa Marampit Timur direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2028. Untuk memprediksi jumlah kebutuhan air bersih maka digunakan proyeksi jumlah penduduk degan analisis regresi. Hasil survey dan analisis menunjukkan bahwa jumlah pertumbuhan penduduk Desa Marampit Timur hingga tahun rencana 2028 adalah 380 jiwa, dengan jumlah kebutuhan air bersih sebesar 0,3220 liter/detik. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air dengan debit sebesar 1,58 liter/detik, lebih besar dari kebutuhan air total. Karena elevasi mata air lebih tinggi dari Lokasi Desa maka digunakan sistem pengaliran gravitasi. Dalam perencanaan ini untuk menangkap air dari mata air dibuat bronkaptering dan kemudian air dialirkan melalu pipa distribusi ke keran umum. Perpipaan dihitung dengan menggunakan persamaan Hazen-Williams dengan menggunakan pipa HDPE. Untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk Desa Marampit Timur sampai tahun 2028, dibutuhkan 4 Keran Umum. Kata Kunci: Desa marampit timur, Air Bersih, Sistem Penyediaan, Pengaliran Gravitasi PENDAHULUAN di Kecamatan Nanusa Kabupaten Minahasa Talaud. Berbatasan dengan Desa Samudra pasifik sebelah Utara, laut sebelah Selatan, Desa marampit sebelah Barat dan Desa Samudra pasifik sebelah Timur. Penduduk Desa pada tahun 2018 berjumlah 375 jiwa. Desa Marampit timur, terletak Berdasarkan situasi dan kondisi, kebutuhan air bersih di Desa Marampit Timur cukup besar. Disebagian kecil desa sudah pernah ada jaringan air bersih, akan tetapi jaringan tersebut sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Untuk dapat memperoleh air bersih, masyarakat kemudian memanfaatkan air yang diperoleh dari sumur- sumur kebutuhan penduduk, ketersediaan air dari sumur galian tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. galian. Berdasarkan Di Bukit sebelah barat desa dengan jarak ± 100 km dari pemukiman desa terdapat mata air yang belum difungsikan untuk penyediaan air bersih. Mata air ini akan digunakan sebagai sumber sistem penyediaan air bersih di desa Marampit Timur. air dalam perencanaan Rumusan Masalah oleh masyarakat Desa Marampit Timur saat ini tidak penduduk. dapat memenuhi Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya sistem penyediaan air bersih di Desa marampit timur. Pemanfaatan air dari sumur kebutuhan Batasan Masalah Pada perencanaan sistem penyediaan air bersih ini dibatasi pada: Menghitung kebutuhan air bersih sampai tahun 2028 (10 tahun kedepan dari tahun 2018) 1343
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 Analisis sistem penyediaan air bersih hanya sampai pada dimensi hidrolisnya, dan tidak sampai pada perhitungan strukturnya. Qd = Y × Sd (1) dimana : Qd = Debit kebutuhan air domestik Analisis kualitas air dan pengolahannya tidak direncanakan. (liter/hari) Sd = Standart kebutuhan air domestik Sistem pelayanan air bersih sebatas keran umum. Sistem pelayanan air bersih sebatas keran umum. Y = Jumlah penduduk (orang) Tujuan Penelitian Kebutuhan Air Non Domestik sistem penyediaan air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih 10 tahun kedepan di Desa Marampit Timur. Untuk mendapatkan desain Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk di DesaMarampit Timur. adalah kebutuhan air bersih untuk sarana dan prasarana daerah yang teridentifikasi ada atau bakal ada berdasarkan rencana tata ruang. Sarana dan prasarana berupa kepentingan sosial/umum seperti untuk pendidikan, ibadah, kesehatan dan juga untuk kepentingan komersil seperti untuk perhotelan, kantor, restoran dan lainlain. Selain itu juga keperluan industri, pariwisata, dan lainlain. Persamaan: Kebutuhan air non-domestik tempat pelabuhan, perhubungan Qn = Qd × Sn (2) LANDASAN TEORI dimana: Qn = Debit kebutuhan air non domestik Definisi dan Pengelolaan Air Bersih (liter/hari) Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pengelolaan air bersih sangat diperlukan dalam rangka pemenuhaan kebutuhan masyarakat dan pencegahan bencana maupun kekurangan air (Supit C, Ohgushi K, 2012). sehari-hari yang Qd = Debit kebutuhan air domestik (liter/hari) Sn = Standart kebutuhan air non domestik (liter/hari) Tabel 1. Kriteria/Standar Perencanaan Sistem Air Bersih Pedesaan No Uraian Kriteria Persyaratan kualitatif Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku. Persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan biologis dan persyaratan radiologis (Karim dkk, 2016). Kebutuhan Air Domestik dan Kebutuhan Air Non Domestik Kebutuhan Air Domestik Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga yang dilakukan melalui Sambungan (SR) dan kebutuhan umum yang Rumah disediakan melalui fasilitas Keran Umum (Tanudjaja, 2011). Persamaan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hidran Umum (HU) Sambungan Rumah (SR) Lingkup pelayanan Perbandingan HU:SR Kebutuhan Non-Domestik Kehilangan Air Akibat Kebocoran Faktor puncak untuk harian maksimum Pelayanan HU Pelayanan SR Jam Operasi Aliran maksimum HU Aliran maksimum SR Periode Perencanaan 30-60 l/orang/hari 90 l/orang/hari 60-80% 20:80 - 50:50 5 % 15 % 1,5 Qr 100 orang/unit 10 orang/unit 12 jam/hari 3000 l/hari 900 l/hari 10 tahun Sumber: Petunjuk Praktis Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan, 2008. 1344
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 Tabel 2. Kriteria Disain Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan tersedianya jumlah air yang cukup dan tekanan yang memenuhi (kontinuitas pelayanan), serta menjaga keamanan kualitas air yang berasal dari instalasi pengolahan. Tugas pokok sistem distribusi air bersih adalah menghantarkan air bersih kepada para pelanggan yang akan dilayani, dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas dan tekanan air sesuai dengan perencanaan awal. Faktor yang didambakan oleh para pelanggan adalah ketersedian air setiap waktu. Kehilangan Air Kehilangan air pada umumnya disebabkan karena adanya kebocoran air pada pipa transmisi dan distribusi serta kesalahan dalam pembacaan meter. Angka presentase kehilangan air untuk perencanaan sistem penyediaan air bersih pedesaan yaitu sebesar 15 % dari kebutuhan rata-rata dimana kebutuhan rata-rata adalah sejumlah dari kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan non domestik. Persamaan : Sistem Pengaliran Air Bersih kepada konsumen dengan kuantitas, kualitas dan tekanan yang cukup memerlukan sistem perpipaan yang baik, reservoar, pompa dan dan peralatan yang lain. Metode dari pendistribusian air topografi dari sumber air dan posisi para konsumen berada. Sistem pengaliran dalam sistem distribusi air bersih dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Cara Gravitasi Pendistribusian air minum tergantung pada kondisi Qa = (Qd + Qn) × ra (3) dimana : Qa = Debit kehilangan air (liter/hari) Qd = Debit kebutuhan air domestik Cara pengaliran gravitasi digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup daerah dengan pelayanan, sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. besar elevasi (liter/hari) Qn = Debit kebutuhan air non domestik (liter/hari) ra = Angka presentase kehilangan air (%) 2. Cara Pemompaan Pada cara ini pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen. Kebutuhan Air Total Kebutuhan air total adalah total kebutuhan air baik domestik, non domestik ditambah kehilangan air. Persamaan: Qt = Qd + Qn + Qa (4) 3. Cara Gabungan Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat. Selama periode pemakaian rendah, sisa air dipompa dan disimpan dalam reservoir distribusi. tekanan dimana : Qt = Debit kebutuhan air total (liter/hari) Qd = Debit kebutuhan air domestik (liter/hari) Qn = Debit kebutuhan air non domestik (liter/hari) Qa = Debit kehilangan air (liter/hari) Sistem Distribusi Air Bersih Sistem distribusi adalah sistem yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempunyai fungsi pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan. Dua hal penting yang harus diperhatikan pada sistem distribusi adalah Kehilangan Energi Utama (Major) Kehilangan energi utama disebabkan oleh gesekan atau friksi dengan dinding pipa. Kehilangan energi oleh gesekan disebabkan fluida mempunyai karena kekentalan, dan dinding pipa licin tidak sempurna. Pada dinding yang mendekati licin terjadi kehilangan energi sempurna, masih walaupun sangat kecil. Jika dinding licin sempurna, maka tidak ada kehilangan energi, yaitu saat diameter kekasaran nol. cairan atau Besarnya kehilangan energi pada pipa menurut Hazen Williams dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut : 1345
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 (5) dimana : hf = Kehilangan energi atau tekanan (major atau utama) (m) Q = Debit air dalam pipa (m3/s) D = Diameter pipa (m) L = Panjang pipa (m) CHW = Koefisien kehilangan energi Hazen Williams Harga CHW berkisar antara 110 hingga 140 untuk pipa baru. Untuk pipa lama yang sudah turun (tuberculoted), harga CHW keropos mencapai 90 atau 80 atau bahkan dibawah 50 untuk pipa baja dengan lapisan. METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian penduduk disuatu wilayah sangat berpengaruh pada jumlah kebutuhan air di wilayah tersebut sehingga perlu dilakukan pengambilan data jumlah penduduk yang akan digunakan untuk tahun proyeksi rencana (2028). Perhitungan jumlah penduduk Desa Marampit Timur sampai 10 Tahun ke depan (Tahun 2028), dibuat dalam 3 proyeksi : jumlah penduduk sampai 1. Analisis Regresi Linear 2. Analisis Regresi Logaritma 3. Analisis Regresi Eksponensial Survey dan Investigasi Kebutuhan Air Baku untuk Air Bersih Survey dan investigasi dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat, dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil survey dapat diketahui karakteristik desa serta taraf hidup masyarakat sehingga besar kebutuhan air bersih rata-rata perkapita dapat diprediksi. Perencanaan sistem penyediaan air bersih dilakukan di Desa Marampit Timur Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. Desain Sistem Penyediaan Air Bersih Dalam perencanaan sistem penyediaan air baku untuk air bersih, perlu diketahui pola atau skema penyaluran air bersih dari sumber air ke daerah pemukiman penduduk. Dalam tahap ini serta ditentukan bangunan-bangunan pengolahan air lainnya. Tahapan penyaluran air dari sumber air ke daerah pemukiman penduduk dapat dilihat sebagai berikut: 1. Sumber mata air sistem penangkapan air, Gambar 1. Lokasi Penelitian Pemilihan sumber air harus dilakukan survey langsung dilapangan. Mencari sumber air yang layak dan dapat memenuhi jumlah kebutuhan air yang direncanakan. Debit dari sumber air harus lebih besar dari jumlah kebutuhan telah direncanakan. air penduduk yang Survey dan Analisis Ketersediaan Air Bersih Direncanakan sumber air bersih di Desa Maramoit Timur menggunakan mata air yang terletak ± 100 km dari desa. Pengukuran debit di sumber air di Desa Marampit Timur, langsung, menggunakan pengukuran debit dengan Volumetric method, yaitu pengukuran debit dengan stopwatch dan wadah penampung air. Dalam satuan waktu tertentu, volume air yang tertampung akan dihitung kemudian dibagi dengan waktu maka diperoleh besar debit. 2. Bangunan penangkap air Bronkaptering adalah bangunan penangkap mata air, bisa juga berguna untuk melindungi mata air. 3. Bak Pelepas Tekan (BPT) Dibuat untuk melepas tekanan agar tidak mengakibatkan pipa, kerusakan kemudian daerah didistribusikan pelayanan melalui jaringan pipa distribusi. 4. Desain sistem jaringan pipa (transmisi dan pada ke Survey dan analisis perkembangan jumlah penduduk distribusi) Desain sistem jaringan pipa dapat dilakukan dengan cara manual atau mengunakan rumus Hazen-Williams. Dari penduduk tahun ke tahun pertumbuhan Jumlah semakin meningkat. 5. Keran Umum 1346
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 Tempat pengambilan air diletakkan di area pelayanan yang dapat mudah dijangkau penduduk. Keran umum berbentuk tugu beton yang dilengkapi Keran buka-tutup air biasanya terdapat 2 s/d 4 unit Keran. Bagan Alir Penelitian Selanjutnya dilakukan survey dibagian hulu mata air untuk melihat kondisi di daerah yang diperkirakan sebagai daerah imbuhan (recharge) dari mata air tersebut. Ternyata di daerah imbuhan tersebut masih belum ada kegiatan berupa pertanian atau pengolahan lahan. Dengan demikian diperkirakan dalam 10 tahun kedepan debit mata air di Desa Marampit Timur belum akan mengalami penurunan. Tabel 3. Perhitungan Debit di Lapangan Debit 2 3.1 5 1.612903226 (Detik) Rata-Rata 5 3.22 5 1.552795031 1 3.21 5 1.557632399 Σ Jumlah Percobaan 7.90057134 1.580114268 3 3 5 1.666666667 4 3.31 5 1.510574018 Volume (litter) 15.84 Waktu (Litter/detik) Dari data di atas diperoleh debit mata air dalam waktu 1 detik adalah 1,58 litter/detik. Analisis Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air di masyarakat. Dalam menganalisa kebutuhan air bersih penduduk, maka perlu untuk memproyeksikan jumlah penduduk untuk 10 tahun kedepan sesuai dengan perencanaan dalam penelitian ini. Gambar 2. Diagram Alir Tabel 3. Data Penduduk Desa Marampit Timur ANALISIS DAN PEMBAHASAN No 1 Tahun 2009 Jumlah Penduduk (Y) 370 Analisis Ketersediaan Air Bersih 2 2010 373 Dari hasil survey sumber air di Desa Marampit Timur yang terletak ± 100 km dari Desa Marampit Timur diperoleh debit mata air 1,58 l/det. Pengukuran debit mata air langsung dari lokasi sumber air dengan menggunakan Volumetrical Method. Cara pengukuran debit yaitu dengan menggunakan wadah berupa liter dan ember plastik dengan volume 5 stopwatch. Wadah tersebut di gunakan untuk menampung air dari mata air, dan dengan menggunakan stopwatch maka dapat deketahui berapa lama wadah terisi penuh dengan air, pengukuran debit dilakukan beberapa kali untuk memperoleh nilai rata-rata. Dilakukan wawancara dengan masyarakat setempat mengenai kondisi mata air. Hasil wawancara menurut masyarakat mata air ini tidak pernah mengalami kekeringan. 3 2011 375 4 2012 374 5 2013 377 6 2014 378 7 2015 376 8 2016 380 9 2017 376 10 2018 375 penduduk menggunakan analisa regresi. Analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi linear, analisis regresi logaritma, dan analisis regresi eksponential. Syarat korelasi : . Dari hasil analisis regresi linear, analisis regresi logaritma, dan analisis regresi eksponensial, akan Perhitungan proyeksi 1347
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 dibandingkan analisa regresi yang memiliki nilai korelasi paling mendekati. Tabel 6. Kebutuhan Air Domestik Desa Marampit Timur Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Analisis Regresi Korelasi ( r )Determinasi ( r² ) Error Analisa Regresi Untuk pertumbuhan jumlah penduduk yang (koefisien dianalisis maka diambil nilai r korelasi) yang paling mendekati 1, atau yang memiliki standart error (Se) yang paling kecil. Berdasarkan hasil analisa didapat Analisa Regresi Logaritma memiliki nilai r (koefisien korelasi) yang paling mendekati 1 yaitu 0,8132 dan yang memiliki standart error(Se) yang paling kecil yaitu 1,678. Sehingga dalam menghitung kebutuhan air bersih digunakan proyeksi pertumbuhan penduduk berdasarkan Analisa Regresi Linear. Tahun X 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jumlah Penduduk (jiwa ) Y 379 379 380 380 381 382 382 383 383 384 Kebutuhan air domestik (Liter/ Detik) Qd = (Yx(60 liter/org/hari)) / (24 x 3600) 0.263 0.263 0.264 0.264 0.265 0.265 0.265 0.266 0.266 0.267 Analisis Kebutuhan Air Non Domestik Dalam analisis kebutuhan air non domestik, diambil berdasarkan standar perencanaan air bersih pedesaan yaitu 5 % dari kebutuhan air domestik. Tabel 5. Proyeksi Jumlah Penduduk Desa Marampit Timur dengan menggunakan Regresi Logaritma Penduduk Tabel 7. Kebutuhan Air Non Domestik Desa Marampit Timur JumlahKebutuhanKebutuhan Penduduk air domestikair non domestik(jiwa )(Liter/ Detik)(Liter/ Detik)Qd = (Y x(60liter/org/hari)) / (24 x 3600)20193790.2630.013120203790.2630.013220213800.2640.013220223800.2640.013220233810.2650.013220243820.2650.013320253820.2650.013320263830.2660.013320273830.2660.013320283840.2670.0133TahunXYQn = Qd x 5% Analisis Kebutuhan Air Domestik Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan tangga. air bersih bagi keperluan Layananan air bersih untuk masyarakat Desa Marampit Timur adalah melalui Keran Umum. Kebutuhan 60 liter/orang/hari dari standar petunjuk praktis perencanaan air bersih pedesaan tahun 2008 yaitu Perkiraan kebutuhan air didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk 10 tahun kedepan sampai tahun 2028. rumah domestik air diambil 30-60 liter/orang/hari. Analisis Kehilangan Air umumnya air Kehilangan disebabkan karena adanya kebocoran air pada pipa transmisi dan distribusi serta kesalahan dalam pembacaan meter. Angka presentase sistem kehilangan air untuk perencanaan penyediaan air bersih pedesaan yaitu sebesar 15% dari kebutuhan rata-rata dimana kebutuhan rata-rata adalah sejumlah dari kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan non domestik. pada 1348
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 Tabel 8. Kehilangan Air Desa Marampit Timur Tahun Jumlah Penduduk (jiwa ) Kehilangan air (Liter/ Detik) Qa = ( Qd + Qn ) X 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Y 379 379 380 380 381 382 382 383 383 384 x 15% 0.0414 0.0415 0.0415 0.0416 0.0417 0.0417 0.0418 0.0419 0.0419 0.0420 Tabel 10. Kebutuhan Air Maksimum dan Jam Puncak Desa Marampit Timur JumlahKebutuhan airKebutuhan Pendudukharian maksimum air jam puncak(jiwa )(Liter/ Detik)(Liter/ Detik)XYQm = 1,1 × QtQp = 1,2 × Kebutuhan dan Sistem Suplai Air ke Keran Umum Analisis Kebutuhan Air Total Kebutuhan air total adalah total kebutuhan air baik domestik, non domestik ditambah kehilangan air. Tabel 9. Kebutuhan Air Total Desa Marampit Timur Tahun X 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jumlah Penduduk (jiwa ) Y 379 379 380 380 381 382 382 383 383 384 Kebutuhan Air Total (Liter/ Detik) Qt = Qd + Qn + Qa 0.3175 0.3180 0.3185 0.3190 0.3195 0.3200 0.3205 0.3210 0.3215 0.3220 untuk memenuhi kebutuhan air dari seluruh penduduk. Perencanaan Keran Umum menggunakan Kriteria/Standar Perencanaan Sistem Air Bersih Pedesaan, dengan jumlah perhidran umum (KU) adalah 100 orang/unit. Jumlah penduduk : 380 Jiwa Jumlah Keran : 380/100 = 3,8 4. Kebutuhan air total Kebutuhan air pada liter/detik. Keran Umum direncanakan : 0,3220 jam puncak liter/detik. : 0,386 Setiap keran direncanakan dapat melayani 100 jiwa. Penempatan Keran Umum di desa adalah sebagai berikut : Analisis Kebutuhan Air Harian Maksimum Kebutuhan air harian maksimum dihitung berdasarkan kebutuhan air total dikali faktor pengali yaitu 1,1. Kebutuhan air jam puncak adalah kebutuhan air pada jamjam tertentu dalam satu hari dimana kebutuhan airnya akan memuncak. Kebutuhan air jam puncak dihitung berdasarkan kebutuhan air total dikali faktor pengali yaitu 1,2. Gambar 2. Penempatan Keran Umum di Desa Marampit Timur Sistem Pengambilan Air Baku Pada perencanaan ini, bangunan peng- ambilan air baku (bronkaptering) yang akan digunakan yaitu bronkapter dari mata air dengan debit 1,58liter/detik, yang terletak pada jarak ± 1349
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 100 km dari desa Ranolambot, pada elevasi + 24m dari permukaan laut. Bronkaptering berfungsi untuk menangkap dan menampung titik-titik mata air, kemudian dari bak penampung, air dialirkan ke bangunan kran umum. Mengalami kehilangan head : Direncanakan dimensi bak pengambilan air adalah sebagai berikut : Panjang : 2 meter Lebar : 1,5 meter Tinggi : 1,5 meter Kontrol :hf = 2,70 ... .hf<h (OK) 2,70 m <6 m (OK) Volume bak pengambilan air = 2 × 1,5 × 1,5 = 4,5 m3 Menghitung Kecepatan Aliran V = 0,3545Chw D0,63 S0,54 S = = = 0,044 Desain Pipa Transmisi dari Bronkaptering ke Reservoar (Bak Pelepas Tekan 5) V = 0,3545 × 140 × 0,06350,63 × 0,0440,54 transmisi air baku mulai dari bronkaptering sampai ke BPT menggunakan pipa jenis HDPE. Penggunaan pipa HDPE dikarenakan pipa transmisi air baku mulai dari bronkaptering sampai reservoar harus melewati hutan, dan jalan yang berbelok - belok. Dipakai pipa HDPE karena sifatnya lentur. Perpipaan dihitung dengan persamaan Hazen -Williams. Air dialirkan secara gravitasi. Pipa V = 1,61 m/det Pembahasan 1. Sumber air bersih dalam perencanaan sistem air bersih di Desa marampit timur menggunakan mata air yang terletak di bukit sebelah selatan pemukiman desa. Dari hasil survey lapangan diperoleh debit mata air sebesar 1,58 liter/detik. 2. Data penduduk Desa Marampit Timur tahun 2018 berjumlah 375 orang. Diambil juga data penduduk 10 tahun terakhir, untuk proyeksi tahun kedepan. jumlah penduduk 10 3. Proyeksi jumlah penduduk sampai tahun 2028 di hitung menggunakan 3 metode regresi, yaitu metode regresi linier, regresi logaritma dan regresi eksponensial. 4. Analisa regresi Linier diperoleh hasil proyeksi tahun 2028 jumlah penduduk sebanyak 384,012 orang. Dengan nilai koefisien korelasi (r) 0,4254 dan standart error (Se) 2,216. Gambar 3. Skema Sistem Penyediaan Air Bersih Pipa Transmisi dari Bronkaptering ke Bak Pelepas Tekan h1 = 24 m (Elevasi muka air di dalam bronkaptering) h2 = 18 m (Elevasi di BPT ) h = 24 m - 18 m Q = 1,58 liter/detik D = 2,5 inch L = 544 m = 544 Chw = 140 = 6 m = 0,00158 m3/detik = 0,0635 m 5. Analisa regresi Logaritma diperoleh hasil proyeksi tahun 2028 jumlah penduduk sebanyak 379,943 orang. Dengan nilai koefisien korelasi (r) 0,813 dan standart error (Se) 1,678. 6. Analisa regresi Eksponesial diperoleh hasil tahun 2028 jumlah penduduk proyeksi sebanyak 386,565 orang. Dengan nilai koefisien korelasi (r) 0,6533 dan standart error (Se) 3,463. 7. Hasil analisa regresi dengan koefisien korelasi (r) yang paling mendekati 1 dan standart error (Se) terkecil adalah analisa 1350
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 regresi linier dengan nilai (r) 0,0,813 dan nilai (Se) 1,678. Menggunakan analisa regresi liniear pada tahun 2028 jumlah penduduk mencapai 379,943 orang. PENUTUP Kesimpulan Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan 8. Layanan air bersih Desa Marampit Timur direncanakan menggunakan keran umum. 9. Kebutuhan air domestik Desa Marampit Timur pada Tahun 2028 sebesar 0,267 liter/detik dengan standar kriteria diambil 60 liter/orang/hari. sebagai berikut : 1. Perencanaan sistem penyediaan air bersih di Desa marampit timur Kecamatan Nanusa, memanfaatkan mata air dan mampu melayani kebutuhan air bersih sampai tahun 2028. 10. Kebutuhan air non domestik Desa Marampit Timur pada Tahun 2028 sebesar 0,0133 liter/detik diperoleh dari 5% kebutuhan air domestik. 11. Kehilangan air dari hasil analisa pada Tahun 2028 sebesar 0,0420 liter/detik. Kehilangan air diperoleh dari 15% jumlah kebutuhan air domestik dan non domestik. 2. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan analisa logaritma regresi karena memiliki nilai r (koefisien korelasi) yang paling mendekati 1 yaitu 0,813 dan standart error (Se) terkecil yaitu 1,678. 3. Untuk menangkap air dari mata air, menggunakan bangunan penangkap mata air bronkaptering. 12. Jumlah total air bersih yang dibutuhkan baik kebutuhan air domestik, non domestik, dan tahun 2028 adalah kehilangan sampai 0,3220 liter/detik. 13. Kebutuhan air harian maksimum sampai tahun 2028 liter/detik. Kebutuhan air jam puncak sampai tahun 2028 adalah 0,386 liter/detik. adalah 0,354 4. Air dialirkan melalui pipa di alirkan langsung pipa distribusi dengan sistem gravitasi. Distribusi air menggunakan pipa distribusi utama 2,5" atau 63,5 mm. dengan menggunakan 5. Air bersih didistribusikan ke penduduk secara gravitasi melalui 4 buah Keran Umum. 14. Dalam perencanaan penyediaan air bersih, memanfaatkan mata air dengan debit 1,58 liter/detik, mampu melayani kebutuhan air bersih DesaMarampit Timur dengan kebutuhan air puncak 0,386 litter/det. 15. Untuk menangkap air dari mata air, digunakan bronkaptering untuk menangkap mata air dengan debit 1,58 liter/detik. 16. Air dialirkan dengan sistem gravitasi dari Bronkaptering ke pipa distribusi hingga daerah pelayanan Keran Umum. Saran yang direncanakan akan dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan terhadap di daerah imbuhan atau resapan air tanah dari mata air. Perlu dibuat suatu sistem operasional pemeliharaan sistem penyediaan air bersih di desa Marampit Timur. Sistem penyediaan air bersih manajemen untuk DAFTAR PUSTAKA Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008, Petunjuk Praktis Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan , Modul I, Jakarta. Karim IANSA, C Supit, L Hendratta, Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Motongkad Utara Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Jurnal Sipil Statik, Vol. 4, No. 11. Makawimbang Anastasya, 2017, Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Soyowan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unsrat, Manado. 1351
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 Mawey Bryan, 2015, Perencanaan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Di Keluarhan Woloan Tiga Kota Tomohon, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unsrat, Manado.. Mananoma T, Tanudjaja L, Jansen T, Desain Sistem Jaringan dan Jaringan Distribusi air Bersih Pedesaan(studi kasus desa warembungan),Jurnal Sipil Statik 4 (11),2016 Rivaldy DR,Jansen T,Sumarauw J, Evaluasi Kapasitas Penampang Sungai Tugurara Kota Ternate Terhadap Debit Banjir, Jurnal Sipil Statik 6(6)2018 Supit C, Ohgushi K, Dam Construction Impact on Stream Flow and Nutrient Transport in Kase River Basin, IJCEE-IJENS, Vol. 12, 2012. Supit C, Ohgushi K, Prediction of Dam Construction Impacts on Annual and Peak Flow Rates in Kase River Basin, Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, Vol. 56, 2012. Tanudjaja, L. 2011.Rekayasa Lingkungan, Buku - III, Materi Kuliah, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unsrat, Manado. Tanudjaja, L. 2011.Rekayasa Lingkungan, Materi Kuliah, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Unsrat, Manado. Triatmadja Radianta, 2009. Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan, Modul, Yogyakarta. 1352
Jurnal Sipil Statik Vol.7 No.10 Oktober 2019 (1343-1352) ISSN: 2337-6732 1353