单相电的波形图
在电气工程中，單相電（single-phase electric power）指利用两条线路来分配电力的交流電供电方式，頻率通常是50或60Hz。由于单相电电压在一个周期内两次达到峰值，瞬时功率并非恒定；三相电的瞬时功率之和则是恒定值，运作更为稳定。

位于加拿大的一个单相变压器电线杆
单相电具线路较少、效率较高的优点，被北美和日本的一些地方用作商業和住宅用电；但很少用在大型发电机等设施，这是因为大型电机和单相交流电作用不会产生旋转磁场，需要额外的启动电路来支持。

接線
--

单相交流电配电电路（日本）单相二线制电路，其中GND线接地，输出电压100伏单相三线制电路，其中中线接地，使用分相式变压器，两个相反相后各输出100伏，而200伏亦可使用
### 單相二線制

單相二線系統包括一條**相線**（L，又称**端线**、**火线**、**活线**）和一條**中線**（N，又称**中性线**、**零线**）。電力可以由小型發電機、不间断电源或單相供電系統提供。  

此外，三相四線系統也可以提供單相電。相線接至L1/L2/L3其中一相，中線則接至三相變壓器的中性點。中性點通常會接地，以確保電力保護裝置可以正常運作。

{\displaystyle V\_{\mathrm {AN} }=220\angle 0^{\circ }}
{\displaystyle V\_{\mathrm {BN} }=220\angle 120^{\circ }}
{\displaystyle V\_{\mathrm {CN} }=220\angle 240^{\circ }}
### 單相三線制

單相三線系統中，電力由分相式（split-phase）變壓器提供，共有兩條相線（反相）和一條中線，同時提供 120V及 240V。變壓器的主線圈可接至三相電的其中兩個相（VAB），副線圈則設有中心抽頭，引出中線並同時接地。

{\displaystyle V\_{\mathrm {1} }=120\angle 0^{\circ }}
{\displaystyle V\_{\mathrm {2} }=120\angle 180^{\circ }}
{\displaystyle V\_{\mathrm {12} }=120\angle 0^{\circ }-120\angle 180^{\circ }=240}
分相式電力系統無法產生單一指向的旋轉磁場，因此不是兩相電。

比較
--

變壓器繞組
與三相電相比，單相電最主要的特點是輸出功率不是常數（功率振盪），其電壓在0°和180°時是零，在90°和270°時達到峰值。而三相電的總功率則是常數，因此，三相發電機可以穩定地運作。

三相變壓器的成本亦比單相變壓器低。只需要多50%的材料，則可提供原來3倍的輸出功率。

因此，三相電無論在發電及輸電都有明顯優勢。但對於商業和住宅用戶，單相電已能滿足一般的用電需求。

電壓
--

条目：IEC標準電壓
在北美地區，分相式為120V/240V，三相電則是120V/208V。部分電動機會接供兩個接線方式，因此能同時支援208V及240V。對於240V供暖系統，若是連接到208V系統中，其功率會下降至75%。此外，部分國家的電壓為127V/220V，把208V的電力裝置接駁到220V系統應可正常運作，但保養或會失效。

在歐亞地區，單相電介乎220V到240V，此電壓能夠提供足夠的電力給馬達和其他高功率電力裝置人使用。與北美不同，歐亞地區的單相電力裝置通常不會接至三相系統以380V至415V運作。

參考資料
----

1. ↑ . Ohmsha. 1959年.
2. ↑ . Aegis Power Systems. Aegis Power Systems.  [2015-12-28]. （原始内容存档于2021-08-13）.
3. ↑ . Ohmsha. 1980.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
供電 |
| --- |
|  |
| 電學概念 | 
* 電力
* 電壓
* 电流
* 工频
* 電功率
* 交流電功率
* 功率因數
* 高壓電
* 直流電
* 交流電
	+ 單相電
	+ 三相電
* 額定容量
* 三相
* 中線
* 接地
* 短路比
* 需求因數（英语：）
* 供電質素（英语：）
* 電力潮流

 |
|  |
| 能量來源 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 不可再生 | 
* 煤
* 天然气
* 石油
* 核動力

 |
|  |
| 可再生 | 
* 高變動性再生能源（英语：）
* 生物质
* 生物燃料
* 地熱能
* 水力
* 海洋能
	+ 海流能
	+ 海水鹽差能
	+ 海水溫差
	+ 潮汐能
	+ 波浪能
* 太陽能
* 風能

 |

 |
|  |
| 發電 | 

|  |  |
| --- | --- |
| 發電廠及設備 | 
* 火力發電廠
* 核能發電廠
* 風力發電場
* 太陽能發電場（英语：）
* 潮汐發電廠
* 基本負載發電廠
* 尖峰負載發電廠
* 負載追隨發電廠（英语：）
* 抽水蓄能电站
* 虛擬電廠
* 冷卻塔
* 異步發電機（英语：）
* 微型發電

 |
|  |
| 發電理論 | 
* +
* 联合循环
* 朗肯循环
* 分散式發電
* 可用率因數（英语：）
* 自動發電控制（英语：）
* 發電機啟停順序（英语：）
* 下垂速度控制
* 能源投入回報比（英语：）
* 短路比
* 負載因數
* 增容改造（英语：）
* 頂峰需求（英语：）
* 容量因子

 |

 |
|  |
| 輸電 | 
* 電力系統
* 輸電系統
* 配電系統
* 輸電網路
* 需求反應
* 動態需求（英语：）
* 電力銷售（英语：）
* 匯流排
* 高壓直流輸電
* 岸電（英语：）
* 負載管理（英语：）
* 家用電源列表
* 架空電纜
* 储能技术
* 智慧電網
* 變電所
* 單線地迴路（英语：）
* 超級電網
* 变压器
* 輸電系統操作商（英语：）
* 輸電塔（英语：）
* 电线杆
* 電流反饋（英语：）
* 經濟調度
* 能源需求管理（英语：）
* 家用儲能（英语：）
* 電網儲能
* 電力守則（英语：）
* 電力潮流

 |
|  |
| 故障 | 
* 電力系統故障
* 電壓驟降
* 停電 (分區輪流供電（英语：）)
* 限電（英语：）
* 全黑啟動（英语：）
* 連鎖故障（英语：）
* 接地系統

 |
|  |
| 繼電保護 | 
* 繼電保護（英语：）
* 保护继电器
* 斷路器
* 六氟化硫斷路器（英语：）
* 電弧切斷器（英语：）
* 漏電斷路器（英语：）
* 接地漏电保护插座

 |
|  |
| 經濟與政策 | 
* 節約能源
* 碳抵消（英语：）
* 发电成本
* 生態稅
* 能源補貼（英语：）
* 上网电价补贴政策
* 化石燃料淘汰
* 净计量电价
* 庇古税
* 可再生能源證書
* 可再生能源收費（英语：）
* 可再生能源商业化
* 火花價差（英语：）
* 潔淨電力計畫（英语：）
* 各国核能政策

 |
|  |
| 統計 | 
* 各國電力行業（英语：）
* 電力使用量（英语：）

 |
|  |
| 
* 主题主題：能源
* 可再生能源
* 可持續發展
* 分类分類：電力分配
* 發電方式
* 發電站技術

 |

 |