**American wire gauge** (**AWG** - *americká káblová miera*) je štandardom prierezu neželezných vodičov a káblov používaných v elektropriemysle a v elektronike. Používa sa hlavne v USA a Kanade, ale používajú ho aj ázijskí výrobcovia vodičov a káblov. V Európe sa používa metrický systém podľa IEC 60228.

Vyššie číslo AWG znamená menší priemer vodiča. Takéto označovanie súvisí s výrobou vodiča - postupným tvarovaním. Vodič sa vyrába preťahovaním, alebo valcovaním zo základnej tyče. Každá tvarovacia operácia znamená tenší vodič. Číslo AWG je teda úmerné počtu tvarovacích operácií.

Vzorec
------

Podľa definície AWG číslo 36 má priemer 0.005 palca (inch), a AWG číslo 0000 má priemer 0.46 palca. Pomer medzi týmito dvoma veľkosťami je 92, a medzi nimi je 38 veľkostí, s ekvivalentným pomerom medzi každými susediacimi pármi veľkostí (40 rôznych veľkostí zodpovedá 39 veľkostiam). (Veľkosti s viacerými nulami sa sa označujú aj počtom núl 00000 = 5/0). Potom priemer *n* AWG drôtu je:

{\displaystyle d\_{n}=0.005~\mathrm {inch} \times 92^{\frac {36-n}{39}}}
a jeho prierez v palcoch (inch) je:

{\displaystyle A\_{n}={\frac {\pi }{4}}d\_{n}^{2}=0.000019635~\mathrm {inch} ^{2}\times 92^{\frac {36-n}{19.5}}}.
Pre *m*/0 AWG, použi *n* = −(*m*−1) vo vzorci. Napr. pre č. 0000 alebo 4/0, použi n = −3.

Pomer priemerov medzi susediacimi veľkosťami je 39-ta odmocnina z 92, alebo približne 1,122932197. Pomer priemerov s rozdielom AWG čísla 6 (napríklad 12 a 18) je potom 1,1229 na 6 = 2,005. S presnosťou lepšou ako jedno percento, teda dvojnásobnému priemeru zodpovedá drôt s číslom o 6 menším (napríklad 18AWG a 12AWG) a dvojnásobnému prierezu drôt s číslom o 3 menším, lebo 6 = 3 × 2 (dva káble 18AWG majú prierez ako jeden 15AWG ). Pretože odpor závisí priamo úmerne od dĺžky a nepriamo úmerne od prierezu bude mať drôt 15AWG rovnaký odpor ako dvojnásobne dlhý drôt 12AWG. Pretože vodivosť hliníka je 61% vodivosti medi bude mať hliníkový drôt odpor skoro presne taký ako o 2 AWG čísla vyšší medený, pretože pomer prierezov je 62,9% (napr. 20AWG Al a 22AWG Cu).

Tabuľka AWG a korešpondujúce veľkosti
-------------------------------------

Tabuľka ukazuje vzťah AWG, priemeru, prierezu, odporu pre jednojadrové medené vodiče a ich prúdovú zaťažiteľnosť.

| AWG | priemer | plochaprierez | odpormedeného vodiča | odpormedeného vodiča | prúdové zaťaženieholý, plný, Cu pri 60 °C | približný ekvivalentprameňa metricky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [palec] (inch) | [mm] | [kcmil] | [mm²] | [Ω/ 1 km] | [Ω/ 1000 stôp (ft)] | [A] |  |
|
| 0000(4/0) | 0.46 | 11.68 | 211.6 | 107 | 0.16\* | 0.049\* | 195 |  |
| 000(3/0) | 0.4096 | 10.4 | 167.8 | 85 | 0.2\* | 0.062\* | 165 |  |
| 00(2/0) | 0.3648 | 9.266 | 133.1 | 67.4 | 0.25\* | 0.077\* | 145 |  |
| 0(1/0) | 0.3249 | 8.251 | 105.5 | 53.5 | ~0.3281 | ~0.1 | 125 |  |
| 1 | 0.2893 | 7.348 | 83.69 | 42.4 | 0.4\* | 0.12\* | 110 |  |
| 2 | 0.2576 | 6.544 | 66.37 | 33.6 | 0.5\* | 0.15\* | 95 |  |
| 3 | 0.2294 | 5.827 | 52.63 | 26.7 |  |  | 85 | 196/0.4 |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 41.74 | 21.2 | 0.8\* | 0.24\* | 70 |  |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 33.1 | 16.8 |  |  |  | 126/0.4 |
| 6 | 0.162 | 4.115 | 26.3 | 13.3 | 0.47\* | 55 |  |
| 7 | 0.1443 | 3.665 | 20.72 | 10.5 |  |  |  | 80/0.4 |
| 8 | 0.1285 | 3.264 | 16.52 | 8.37 | 2.2\* | 0.67\* | 40 |  |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 13.08 | 6.63 |  |  |  | >84/0.3 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 10.38 | 5.26 | 3.2772 | 0.9989 | 30 | <84/0.3 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 8.23 | 4.17 | 4.1339 | 1.26 |  | 56/0.3 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 6.53 | 3.31 | 5.21 | 1.588 | 20 |  |
| 13 | 0.072 | 1.828 | 5.17 | 2.62 | 6.572 | 2.003 |  | 50/0.25 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 4.10 | 2.08 | 8.284 | 2.525 | 15 |  |
| 15 | 0.0571 | 1.45 | 3.26 | 1.65 | 10.45 | 3.184 |  | >30/0.25 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 2.59 | 1.31 | 13.18 | 4.016 | 10 | <30/0.25 |
| 17 | 0.0453 | 1.15 | 2.05 | 1.04 | 16.614 | 5.064 |  | 32/0.2 |
| 18 | 0.0403 | 1.02362 | 1.62 | 0.823 | 20.948 | 6.385 |  | >24/0.2 |
| 19 | 0.0359 | 0.9116 | 1.29 | 0.653 | 26.414 | 8.051 |  | <24/0.2 |
| 20 | 0.032 | 0.8128 | 1.02 | 0.518 | 33.301 | 10.15 |  | 16/0.2 |
| 21 | 0.0285 | 0.7229 | 0.81 | 0.41 | 41.995 | 12.8 |  |  |
| 22 | 0.0253 | 0.6438 | 0.64 | 0.326 | 52.953 | 16.14 |  | 7/0.25 |
| 23 | 0.0226 | 0.5733 | 0.51 | 0.258 | 66.798 | 20.36 |  |  |
| 24 | 0.0201 | 0.5106 | 0.40 | 0.205 | 84.219 | 25.67 |  | 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 |
| 25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.32 | 0.162 | 106.201 | 32.37 |  |  |
| 26 | 0.0159 | 0.4049 | 0.255 | 0.129 | 133.891 | 40.81 |  | 7/0.15 |
| 27 | 0.0142 | 0.3606 | 0.201 | 0.102 | 168.865 | 51.47 |  |  |
| 28 | 0.0126 | 0.3211 | 0.160 | 0.081 | 212.927 | 64.9 |  |  |
| 29 | 0.0113 | 0.2859 | 0.127 | 0.0642 | 268.471 | 81.83 |  |  |
| 30 | 0.01 | 0.2546 | 0.100 | 0.0509 | 338.583 | 103.2 |  | 1/0.25, 7/0.1 |
| 31 | 0.0089 | 0.2268 | 0.080 | 0.0404 | 426.837 | 130.1 |  |  |
| 32 | 0.008 | 0.2019 | 0.063 | 0.032 | 538.386 | 164.1 |  | 1/0.2, 7/0.08 |
| 33 | 0.0071 | 0.1798 | 0.050 | 0.0254 | 678.806 | 206.9 |  |  |
| 34 | 0.0063 | 0.1601 | 0.040 | 0.0201 | 833 | 260.9 |  |  |
| 35 | 0.0056 | 0.1426 | 0.032 | 0.016 | 1085.958 | 331 |  |  |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 0.025 | 0.0127 | 1360.892 | 414.8 |  |  |
| 37 | 0.0045 | 0.1131 | 0.020 | 0.01 | 1680.118 | 512.1 |  |  |
| 38 | 0.004 | 0.1007 | 0.016 | 0.00797 | 2127.953 | 648.6 |  |  |
| 39 | 0.0035 | 0.08969 | 0.012 | 0.00632 | 2781.496 | 847.8 |  |  |
| 40 | 0.0031 | 0.07987 | 0.010 | 0.00501 | 3543.307 | 1080 |  |  |

(\*)s izoláciou

Stĺpec "približný ekvivalent prameňa metricky" zobrazuje počet vodičov prameňa / priemery vodičov z ktorých sa prameň skladá. Ak kábel je medzi dvoma hodnotami je pri ňom znak <>.
V severoamerickom elektropriemysle sa vodiče väčšie ako 4/0 AWG štandardne udávajú v plošnej miere (kcmil), kde 1 kcmil = 0.5067 mm² (mil, je jednotka dĺžky zodpovedajúca 0.001 palca (inch) - čiže "milli-inch"). 

Mimo Severnej Ameriky, sa vodiče používané v elektropriemysle zvyčajne udávajú ako prierez (plocha) v mm². Toto je definované v norme IEC 60228.

S označovaním AWG v zmysle prierez elektrického vodiča sa u nás môžeme stretnúť aj vo výpočtovej technike.

Pozri aj
--------

* Prierezy vodičov podľa IEC 60228
Conductors of insulated cables
* Jednotky SI
* Prepočet priemeru vodiča z AWG na milimetre štvorcové

Zdroje
------

* *Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku American wire gauge na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).*
* ICS 29.060.20 Elektrické káble IEC 60228 Conductors of insulated cables