**Trubicové zásobníky** sú stredne veľké zásobníky zemného plynu pre vyrovnávanie výkyvov potreby: používajú sa najmä pre pokrytie v denných špičkách odberu, pretože disponujú vysokým výkonom pri odbere a napájaní. Pre ich malý objem (v normálnom prípade menej ako milión metrov kubických) sa hodia pre vyrovnávanie sezónnych výkyvov len podmienečne. 

Trubicové zásobníky zemného plynu patria k povrchovým zásobníkom, hoci sa nachádzajú v hĺbke asi dvoch metrov. Skladajú sa z oceľových trubíc s priemerom až do 1,6 m, ktoré sú uložené paralelne v malej hĺbke a sú poháňané tlakom od 50 do 100 barov. Často sa zriaďujú v areáli priemyselného objektu.

Trubicové zásobníky sú možnosťou pre skladovacie zariadenie v krajinách, kde sa nenachádzajú – ako vo Švajčiarsku alebo okolo aglomeračných centier – vhodné geologické štruktúry pre hĺbkové podzemné zásobníky.

Výkyvy teploty a ochrana pred koróziou
--------------------------------------

Položenie pod zemou zmenšuje veľké výkyvy teploty (deň/noc), ktoré vedú vo (vlhkom) prostredí k silnému zrážaniu kondenzačnej vody na kovovom povrchu. Také rozdiely teploty v zásobníku vznikajú tiež zmenou tlaku plynu – najmä pri plnení (komprimácia = ohriatie) alebo vyprázdnení (pri uvoľnení = ochladenie). Trubica sa navyše ešte zvonka chráni „katodicky" pred koróziou. Pritom sa vedľa trubíc zakope „obetovaná anoda" a spojí sa s kladným pólom rovnosmerného napätia, ale záporný pól sa spojí s trubicami. Tým sa korózia presmeruje na anodu.

Hospodárska funkcia trubicových zásobníkov
------------------------------------------

Najvýznamnejšou funkciou trubicových zásobníkov zemného plynu je dnes obmedzenie špičiek („peak shaving"). Domácnosti spotrebujú ráno a večer viac plynu ako cez deň alebo v noci. V chladných dňoch dochádza k zvlášť vysokej spotrebe v špičke. Pretože sa ale plyn dodáva z výrobných polí v relatívne konštantnom prúde, potrebuje primerané zadržovacie zariadenie, aby reagoval na tieto výkyvy potreby a dal plyn k dispozícii v špičke.

Výkyvy v popyte možno navyše vyrovnávať v podstate s rozličnými zásobníkmi plynu. Pre denné výkyvy sa veľmi dobre hodia malé, flexibílne nádoby ako trubicové zásobníky. Poskytovatelia zásobníkovej služby sú schopní pri použití trubicových zásobníkov dopomocť verejným podnikom a elektrárňam k vyrovnanému odberu plynu a tým znížiť ich náklady na odber plynu.

„Nadbytok odberu zo zákaznickej zmluvy o plnom zásobovaní sa použije v málo vyťažených nočných a poludňajších hodinách k znovu naplneniu zásobníku. Vyťaženie v špičke ráno a večer potom bude kryté plynom zo zásobníku. Týmto vyrovnaním počas dňa podá povrchový zásobník aj napriek svojej malej objemovej kapacite výkon, ktorý je adekvátny oveľa väčšiemu podzemnému zásobníku."

Zoznam trubicových zásobníkov
-----------------------------

### Rakúsko

Wien Energie Speicher GmbH zriaďuje vo Viedni Leopoldau trubicový zásobník zemného plynu s maximálnym objemom 693 000 m³ a využiteľným objemom 550 000 m³. Tlak zásobníku je 45 barov, výstupný tlak 4 bary, výkon odberu 100 000 m³/h.

Referencie
----------

1. ↑  Peter Deschkan: „Neues Geschäftsmodell für Speicher", Energie & Management (1. október 2008, strana 23)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Chemický portál |