Suomessa on käytössä oma kansallinen sähkövoimakaapeleiden merkintätapa, jota ei käytetä muissa maissa.
Kaapelin tyyppimerkintä muodostuu kirjaintunnusten lisäksi kirjaintunnuksen perässä olevista numeroista, jotka ilmaisevat johtimen poikkipinta-alan / halkaisijan, sekä joissain tapauksissa johdinmäärän. Telekaapeleissa ilmoitetaan useimmiten halkaisija, kun taas vahvavirtakaapeleissa poikkipinta-ala. Joissakin tapauksissa merkintä kertoo vielä johtimen värinkin. 1970-luvun puolivälistä alkaen on kansallisen järjestelmän rinnalla ollut Euroopan yhteisön standardisoimisjärjestön CENELEC:n kehittämä tyyppimerkintäjärjestelmä asennuskaapeleille, jolla kuvataan kaapelin rakennetta sekä sen osien erilaisia raaka-aineita.

Kaapeleiden tyyppimerkintäjärjestelmän kirjaimia:
-------------------------------------------------

|
|  |
|   **A**  | Alumiinia yleensä
1. kirjaimena = alumiinijohdin
, muualla= Al-vaippa |
|  **C**  | Konsentrinen kupari, nolla- tai suojajohdin (yleensä kuparilangasta ja nauhasta tehty sidos) |
|  **D** | Poimutettu, korrugoitu vaippa tai suojajohdin |
|  **E** | Erikoinen, johto poikkeaa vakiotyypistä tai hienolankaista kaapelin johdinta (MKEM) |
|  **F** | Litteälanka-armeeraus |
|  **H** | Hohtosuojattu, yleensä suurjännitekaapeli |
|  **J** | Tarkoittaa muovivaippakaapelia/johtoa. MMJ tai johdinta (MKJ = muovieristeinen kerrattu johdin) |
|  **K** | Kaapeli (voimakaapeli), kannatin- eli riippukaapeli (AMKA), tai kerrattu johdin (MKEM) |
|  **L** | Lyijyvaippa, lämmityskaapeli, lankamainen johdin (ML) |
|  **M**  | Muovi, muovieristetty (MCMK), muovivaippa (MCMK) |
|  **N** | Neopreenikumi |
|  **O** | Ilmoittaa, että kaapeli on ohut (MSO), öljytäytteinen tai ohjauskaapeli (MMO) |
|  **P** | Paperieristys, pyörölanka-armeerattu, palttisaumattu vaippa tai pinta-asennuskaapeli (MPLM) |
|  **PR** | Pronssilankapalmikko |
|  **R** | Vannerauta-armeeraus |
| **S** | Suurjännite, suojattu, silikonikumieriste, suojapalmikko, sisäasennuskaapeli (MHS), taipuisa (MSK), sisäasennuskaapeli (MHS) |
|  **T** | Lämmityskaapeli, lämmönkestävä, kaksoisjohdin |
| **U** | Ulkokaapelin tunnus (MU) |
|  **V** | Vulkanoitu kumieristys (VSB), valkoinen, valoputkijohto |
|  **X** | Silloitettu (vulkanoitu) polyeteeni (PEX-muovieristys) |
|  **Y** | Yksittäisvaipattu, erilliset vaipat jokaisella vaihejohtimella, ilmaisee johdon pyöreän muodon (MSOY) |

**Esimerkki:**

AMCMK

A = Alumiinijohdin

M = Johdineriste muovia

C = Konsentrinen johdin (kuparilankapunos)

M = Muovivaippa

K = Kaapeli

### Lisämerkintöjä

Tavallisten kaapeleiden erikoisempien versioiden nimeämiseen käytetään lisämerkintöjä nimen perässä. Niitä käytetään jos kaapeli poikkeaa palokäyttäytymiseltään tavanomaisesta rakenteesta. 

|
|  |
|   **LS**  | Low Smoke: "vähän savuava, itsestään sammuva kaapeli" |
|  **LSZH** | Low Smoke Zero Halogen: "vähän savuava, halogeeniton
itsestään sammuva kaapeli" |
|  **HF** | Halogen Free: "vähän savuava,
halogeeniton nippuna itsestään sammuva
kaapeli" |
|  **FR** | Fire Resistant: "palonkestävä kaapeli" |

Johtimien värimerkinnät
-----------------------

Johtimien tunnistamiseen käytetään värimerkintöjä, koska johtimien tunnistamisen täytyy täyttää SFS–EN 60446–standardin vaatimukset. Tällä hetkellä käytössä olevassa standardissa  on määritelty kuinka johtimet täytyy merkitä. 
Yksittäisten johtimien tapauksessa käytetään seuraavaa värijärjestelmää:

- **Nolla tai keskipistejohdin** tulee olla **koko pituudeltaan sinisellä** värillä.

- **Suojajohdin** on tunnistettava **koko pituudeltaan** **keltavihreällä** värillä, tätä
väriyhdistelmää **ei saa** käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

- PEN–johtimen on oltava kelta-vihreä **koko pituudeltaan** ja lisäksi johtimen päät on **merkittävä sinisellä lisämerkinnällä**, esimerkiksi teipillä.

- Äärijohtimissa käytetään väreinä **ruskeaa**, **mustaa** ja **harmaata**, sekä tarvittaessa
**numeromerkintöjä**.

Sinistä johdinta voidaan poikkeuksellisesti käyttää äärijohtimena ja
muihin tarkoituksiin edellyttäen,  **ettei ole sekaantumisen mahdollisuutta, eikä käytössä ole nollajohdinta. Sinistä johdinta ei kuitenkaan saa käyttää suojajohtimena.**

Johtimien numeromerkinnät
-------------------------

Ensimmäinen numero kertoo kaapelissa olevien johtimien määrän. Toinen numero kertoo sisäjohtimien nimellispoikkipinnan neliömillimetreissä. Esimerkiksi merkintä MMJ 3 x 1,5 S tarkoittaa muovivaippaista muovieristeistä asennuskaapelia, jossa on kolme kappaletta 1,5 mm2 johtimia, joista yksi on keltavihreä maadoitusjohdin. Jos merkintä olisi MMJ 3 x 1,5 N, kaapelissa olisi keltavihreän maadoitusjohtimen sijaan toinen vaihejohdin.

Lähteet
-------

* Käsikirja rakennusten sähköasennuksista,17. painos 2010. Espoo: Sähköinfo Oy
* SFS 5545. Asennuskaapelit. Palonkestävät halogeenittomat nippuna itsestäänsammuvat asennuskaapelit
* SFS–käsikirja 600. Pienjännitesähköasennukset, 1. painos 2007. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto ry
* Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta, 17. painos 2018

### Viitteet

1. ↑  ePanorama.net: Kaapelimerkinnät.
2. ↑  Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta 2003, 47.
3. 1 2  SFS–600:2007, 221
4. ↑  SFS–käsikirja 600:n standardissa 6000-5-51 kappaleessa 514.3.

Aiheesta muualla
----------------

* Erkka Virtanen: Asennuskaapelit Amk:n talotekniikan opinnäytetyö, jossa merkintöjä esitellään yksityiskohtaisesti
* Esimerkkejä ominaisuuksineen kaapelivalmistajan sivuilla (Arkistoitu – Internet Archive)