**Petäjäskosken vesivoimalaitos** on Kemijoki Oy:n omistama vesivoimalaitos Kemijoessa Rovaniemellä, noin 85 kilometriä jokisuusta ylävirtaan. Voimalaitokseen liittyvä patoallas ulottuu Häkinvaaraan ja Heikkilänrannalle asti, eli noin 7 kilometriä Rovaniemeltä kaakkoon.

Voimalaitos
-----------

Voimalaitos oli ensimmäinen Kemijoki Oy:n rakennuttamista voimalaitoksista, joka valmistui vuosien 1953 ja 1957 välisenä aikana, työvoimaa rakennustöissä oli enimmillään noin 2 500 henkeä. Voimalaitoksen suunnittelusta vastasi Imatran Voima Oy, arkkitehtina toimi Kai Blomstedt ja rakennustyömaan päällikkönä diplomi-insinööri Hemmo Arponen.

Voimalaitoksen alueella on maapatoa 838 metriä, korkeimmillaan 23 metriä, sekä betonipatoa 230,5 metriä. Voimalaitoksen padossa on seitsemän tulva-aukkoa. Putouskorkeus on 20,5 metriä ja siinä on kolme pystyakselista koneistoa. Niissä on Kaplan-turbiinit, jotka tuottavat tehoa yhteensä 153 MW eli kukin 50,7 MW. Turbiinien juoksupyörän halkaisija on 6,2 metriä ja pyörimisnopeus 100 kierrosta minuutissa. Keskivesiolosuhteissa laitoksen vuotuinen energiantuotto on 638 GWh, kun rakennusvirtaama on 830 kuutiota vettä sekunnissa. Voimalaitoksen alakanava on 3,3 kilometriä pitkä.

Vuosina 2005-2011 suoritettujen tehonnostojen jälkeen voimalaitoksen suurin teho nousi 182 megawattiin ja vuosituotanto 687 gigawattituntiin. Petäjäskoski on sekä teholla että tuotannolla mitattuna Kemijoen suurin vesivoimalaitos.

Patoallas
---------

Patojärven pinta-ala on 1 900 hehtaaria eli 19 km². Se on 18,8 kilometriä pitkä ja 2,4 kilometriä leveä. Järven rantaviivan pituus on 46 kilometriä.

Järven vedenpinnan keskikorkeus on noin 62,5 metriä mpy. Järvi on säännöstely siten, että vedenpinnan korkeudeksi on määrätty raja-arvot 62,14 metriä ja 62,64 metriä mpy.

### Laitospalokunta

Voimalaitoksella oli oma laitospalokunta vuoteen 2016 asti. Sen toiminta jakaantui operatiiviseen palo- ja pelastustoimintaan, öljyntorjuntaan sekä ehkäisevään palosuojeluun. Operatiivisella toiminnalla tarkoitettiin pääasiassa palokunnan suorittamia hälytystehtäviä, kuten palonsammutus- ja pelastustehtäviä tai erilaisia torjuntatehtäviä. Voimalaitosympäristö on hankala mahdollisissa tulipalotilanteissa. Paikallistuntemuksella on sen vuoksi suuri merkitys. Lisäksi etäisyydet ja laitoksille kulkeminen vie oman aikansa, joten omat laitospalokunnat olivat aikanaan hyvin perusteltuja.

Voimalaitosalueella olevat hälytystehtävät liittyivät pääasiassa erilaisiin automaattisten hälytysten aiheuttamiin tarkastuksiin ja laitteiden ylikuumenemisesta johtuneisiin käryämisiin. Varsinaisista tulipaloista johtuvia hälytystilanteita oli varsin harvoin.

Katso myös
----------

* Luettelo Suomen vesivoimalaitoksista

Huomioita
---------

1. ↑  Arvot saatu artikkelista Kemijoki.
2. 1 2 3 4 5 6 7  Arvot on poimittu tästä lähteettömästä artikkelista.
3. ↑  Arvot on laskettu käyttäen patoaltaan ilmoitettua pinta-alaa ja sääntelykorkeuksia.
4. ↑  Arvot on laskettu käyttäen patoaltaan pinta-alaa, säännöstelyarvoja ja joen keskivirtaamaa.

Lähteet
-------

* Raimo Seppälä: *Nykyinen Kemijoki*. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02424-8.
* Petäjäskosken voimalaitos (Kemijoki Oy)
* Tykistä paperikoneisiin : Valmet 50v *lähde tarkemmin?*
* Laitospalokunta 2016*lähde tarkemmin?*

### Viitteet

1. 1 2 3 4 5 6 7  Petäjäkosken voimalaitoksen allas, Rovaniemi (sijainti maastokartalla) *Karttapaikka*. Helsinki:  Maanmittauslaitos. Viitattu 11.10.2019.
2. 1 2  Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki:  Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 31.5.2017.
3. ↑  Petäjäkosken voimalaitoksen allas, Rovaniemi (sijainti ilmavalokuvassa) *Karttapaikka*. Helsinki:  Maanmittauslaitos. Viitattu 11.10.2019.

Aiheesta muualla
----------------

* Voimalaitokset ja tuotanto *kemijoki.fi*.  2023. Kemijoki Oy. Viitattu 18.2.2023.

Kemijoen vesivoimalaitokset

* Isohaara
* Jumisko
* Ossauskoski
* Petäjäskoski
* Pirttikoski
* Seitakorva
* Taivalkoski
* Valajaskoski
* Vanttauskoski