**ترانسفورماتور ولتاژ خازنی** یا **سی‌وی‌تی** (به انگلیسی: CVT) نوعی ترانسفورماتور ولتاژ است که برای تبدیل ولتاژهای بالای سامانهٔ انتقال انرژی به مقادیر قابل اندازه‌گیری و استفاده‌پذیر برای حفاظت و کنترل سامانهٔ ولتاژبالا استفاده می‌شود. مبدل‌های پتانسیل (پی‌تی) که دارای دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه هستند و اولیهٔ آن‌ها یک‌راست به ولتاژ بالا متصل می‌شود، تا سطح ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت کاربرد دارند، در حالی که سی‌وی‌تی‌ها در ولتاژهای بالاتر به کار می‌روند. در ترانسفورماتور ولتاژ خازنی از خازن به عنوان مقسم ولتاژ استفاده می‌شود و بخش مقسم ولتاژ بین فاز و زمین شبکهٔ قدرت متصل می‌شود. سی‌وی‌تی نقش خازن جفت‌شدگی را نیز بازی می‌کند و سیگنال‌های فرکانس‌بالای حامل خط نیرو را به خط انتقال جفت می‌کند.

ساختمان
-------

نمودار مداری یک ترانسفورماتور ولتاژ ساده
در ساده‌ترین حالت سی‌وی‌تی از دو خازن C1 و C2 تشکیل می‌شود که ولتاژ را بین خودشان تقسیم می‌کنند و با فرض اینکه جریان کشیده‌شده توسط مدار خروجی ناچیز است می‌توان ولتاژ را به این صورت محاسبه کرد:

{\displaystyle V\_{out}={\frac {C\_{1}}{C\_{1}+C\_{2}}}\times V\_{in}}

در صورتی که بار مدار زیاد باشد، خطا در اندازه‌گیری زاویهٔ فاز و نیز نسبت ولتاژ به وجود خواهد آمد. برای رفع این مشکل یک رأکتانس القایی را با بار سری می‌کنند.

بخش خازنی این مدار در داخل یک محفظه‌های چینی جای می‌گیرد که کاملاً در برابر نفوذ هوا بسته‌اند و از فیلم پلی پروپیلن یا دی‌الکتریک کاغذی، اشباع‌شده در یک سیال ترکیبی به‌شدت فراوری‌شده برای عایق‌بندی خازن‌ها استفاده می‌شود. یک محفظهٔ انبساط از جنس فولاد ضدزنگ برای انبساط و انقباض سیال با توجه به دمای محیط در نظر گرفته می‌شود. این محفظه دارای یک سوراخ تخلیه است که در صورت بالا رفتن بیش از حد فشار عمل می‌کند. یک ترانسفورماتور میانی برای ایجاد سطح ولتاژ نهای استفاده می‌شود که ولتاژ ورودی خود را از پایین‌ترین خازن موجود در مقسم ولتاژ می‌گیرد و دارای سیم‌پیچ ثانویهٔ تپ‌دار است. این ترانسفورماتور به همراه مدار مغناطیسی پس از آن در یک محفظهٔ آلومینیومی ریخته‌گری‌شده قرار می‌گیرد. به غیر از رآکتور جبران‌کننده، یک مدار کنترل فرورزونانس نیز با این ترانسفورماتور سری می‌شود. مدار فرورزونانس از یک مقاومت سری‌شده با یک خازن و سلف موازی تشکیل می‌شود. این مدار باعث ایجاد میرایی بهتر و مقابله با نوسان‌ها خواهد شد و از مدار در برابر نوسان‌های فرورزونانس ایجادشده بر اثر خازن شبکه یا مدارشکن محافظت می‌کند.

اثر هارمونیک و خطا
------------------

در فرکانس‌های هارمونیک یا زیرهارمونیک، امپدانس مدار فرورزونانس—که پارامترهای آن برای فرکانس اصلی تنظیم شده‌اند—به شدت افت می‌کند و این بخش از مدار تنها مانند یک مقاومت عمل خواهد کرد که نقش میراکنندگی را بر عهده دارد و موجب فرونشاندن نوسان‌های فرورزونانس می‌شود.

اگر خطایی در لحظهٔ گذر ولتاژ از نقطهٔ صفر رخ دهد، ولتاژهای گذرای شدید با دامنه‌ای تا حدود ۴۰٪ ولتاژ نرمال به وجود می‌آیند که ممکن است تا دو سیکل ادامه یابند. برای رفع این مشکل ولتاژ را از یک فیلتر میان‌گذر باریک عبور می‌دهند که باعث می‌شود ولتاژهای گذرا به رلهٔ دیستانس نرسد و رله بر اثر ولتاژهای گذرا تریپ ندهد.

جستارهای وابسته
---------------

* درگاه انرژی

* ترانس جریان
* خازن
* رله حفاظتی

منابع
-----

1. ↑  Bakshi and  Bakshi, *Protection Of Power System*, 2-9.
2. ↑  Bakshi and  Bakshi, *Protection Of Power System*, 2-9.
3. ↑  Bakshi and  Bakshi, *Protection Of Power System*, 2-9.
4. ↑  Bakshi and  Bakshi, *Protection Of Power System*, 2-10.
5. ↑  Bakshi and  Bakshi, *Protection Of Power System*, 2-30.
6. ↑  Bakshi and  Bakshi, *Protection Of Power System*, 2-31.

* Bakshi, Uday A.; Bakshi, A.V. (2009). *Protection Of Power System* (به انگلیسی). Technical Publications. Retrieved 2013-04-26.


| * ن
* ب
* و
موضوعات ترانسفورماتور |
| --- |
| مفاهیم | 
* اگبیوالکتریک
* بالان
* رله بوخهولتس
* بوشینگ
* اتصال مرکز
* دیاگرام دایره‌ای
* نظارت بر شرایط ترانسفورماتورها
* تلفات مسی
* تجزیه و تحلیل گازهای حل‌شده
* کاغذ عایق الکتریکی
* گرولر
* مثلث پا-بلند
* تنظیم‌گر القایی
* القاوری نشتی
* سیم لاکی
* متادین
* آزمایش حالت بی‌باری
* قطب
* بیفنیل پلی‌کلر شده
* ترانسفورماتور شیفت‌دهنده فاز
* رزولور
* کوپلاژ القایی ارتعاشی
* ضریب شدت
* آزمایش اتصال کوتاه
* ضریب فاصله
* همگام‌ساز
* لغزانه ترانسفورماتور
* ترانسفورماتور و سلف چنبری
* روغن ترانسفورماتور
* آزمایش روغن ترانسفورماتور
* ضریب بهره ترانسفورماتور
* گروه برداری

 | ترانسفورماتورها |
| گونه‌ها | 
* ترانسفورماتور فلز آمورف
* ترانسفورماتور اوستن
* اتوترانسفورماتور
* ترانسفورماتور باک-بوست
* ترانسفورماتور ولتاژ خازنی
* ترانسفورماتور توزیع
* ترانسفورماتور دلتا-وای
* ترانسفورماتور بهره‌ور انرژی
* ترانسفورماتور فلای بک
* ترانسفورماتور زمین
* ترانسفورماتور ابزار دقیق
	+ ترانسفورماتور جریان
	+ ترانس ولتاژ
* ترانسفورماتور ایزولاسیون
* ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی
* ترانسفورماتور دشک-نصبی
* ترانسفورماتور پارامتریک
* ترانسفورماتور پلانر
* ترانسفورماتور چرخشی
* ترانسفورماتور تفاضلی متغیر دوار
* ترانسفورماتور اسکات تی
* ترانسفورماتور حالت جامد
* ترانسفورماتور راه‌انداز
* ترانسفورماتور فرکانس متغیر
* ترانسفورماتور زیگزاگ

 |
| سیم‌پیچ‌ها | 
* سیم‌پیچ پیوندی
* قرقره رومکروف
* سنجه گردان دارسنوال
* سیم‌پیچ چند فاز
* پیچک تکرارکننده
* سیم‌پیچ تسلا
* ترانسفورماتور لرزشی

 |
| سازندگان | 
* گروه آب‌ب
* پرولک جنرال الکتریک
* زیمنس (ایران ترانسفو)
* تبی‌ین الکتریک اپریتس
* میتسوبیشی الکتریک
* اشنایدر الکتریک

 |