**TN-süsteem** (Terre Neutral) ehk **TN-juhistik** on elektri jaotusvõrgu juhistikusüsteem, kus neutraaljuht on maandatud.

Neutraaljuht (N) on kaitsejuhiga (PE) ühendatud selleks ette nähtud kohas, mida tähistatakse tähisega PEN.

TN-süsteem

Eelised
-------

Kaitsejuhi ühendamine neutraaljuhiga tagab rikkesilmuse väikese takistuse, mis tekitab liigvoolukaitseseadmete kiire rakendumise (väljalülitumise) rikete ja lühiste korral. 
Kaitsejuhti on vaja kaitseaparaatide rakendumiseks. 

* Rikkevoolukaitselüliti kaitseb isolatsioonirikke korral. Eesmärgiks on kaitsta inimesi elektrilöögi eest.
* Automaatkaitselüliti kaitseb lühiste ja liigkoormuste korral juhtmeid sulamise eest, katkestades lühisvoolu rikkesilmuses.

Juhtmete ristlõige ja kaitseaparaadid peavad olema omavahel sobitatud.

### Maandatud süsteemi puudus võrreldes täielikult isoleeritud süsteemidega

Kui inimene puutub ainult ühte faasijuhet, siis ta moodustab kondensaatori maaga ja ta saab elektrilöögi reaktiivtakistuse tõttu (Ohmi seaduse järgi). Samal põhimõttel töötab ka pingeindikaator. Selle ohu tõttu kasutatakse haiglates maast isoleeritud IT-süsteemi (*Insulated Terre*).

TN-süsteemi liigid
------------------

### TN-C

TN-CTN-C
TN-C tänavavalgustuses
***Terre Neutral - Combined*** kaitsejuht on ühildatud neutraaljuhiga. See süsteem oli sageli kasutusel NSV Liidu kortermajades ja ettevőtetes. Sellel süsteemil on tõsine puudus: kui neutraaljuht katkeb, siis kõik elektripaigaldise elektriseadmete metallkestad satuvad eluohtliku pinge alla. Tänapäeval ei ole lubatud kasutada seda süsteemi uusehitistes ja selle asemel kasutatakse TN-C-S-süsteemi. TN-C juhistikus on neutraalijuht ka kaitsejuhi eest, sellist juhti nimetatakse PEN-juhiks. Sellises juhistikus on iga kereühendus ühefaasiline lühis ning seetõttu rakendub ka kohe liigvoolukaitse. Et suurendada elektriohutust, peab kaitse rakenduma võimalikult kiiresti, kui võtta nimipingeks 230 V, peab automaatne väljalülitamine toimuma vähemalt 0,4 sekundi jooksul ning pea- ja rühmatoiteliinide väljalülitamine 5 sekundi jooksul. Kuna selles juhistikus on kaitsejuht koos neutraalijuhiga, ei saa selles süsteemis kasutada rikkevoolukaitset, kuna rikkevoolukaitse rakendumiseks on vajalik eraldi kaitsejuhti.

### TN-S

TN-S-süsteem korterikilbis
***Terre Neutral - Separated*** maandusjuht ühendatakse neutraaljuhiga alajaama lähedal. See süsteem on üsna kallis, sest tuleb panna ka PE-juht eraldi alajaamani (vähemalt 25 mm² vaskkaabel ja pikkus võib ulatuda 1000 või isegi rohkem meetrini), aga kui neutraaljuht kuskil katkeb, siis kõikide elektripaigaldiste metallkestadele jääb ohutu potentsiaal 0 volti. TN-S juhistikus on neutraali- ja kaitsejuht omavahel eraldatud ning normaaltalitlusel on kaitsejuhi pinge maa suhtes kogu juhistiku ulatuses null. Kuna neutraalijuht on eraldatud maast, ei mõjuta neutraalijuhi vool ega pingelang tundlike elektroonikaseadmete talitlust. TN-S juhistikus on väga tõhus ning otstarbekas kasutada rikkevoolukaitset, liigpingekaitset ning lisa potentsiaaliühtlustust.

### TN-C-S

Latt TN-C-S-süsteemi loomiseks
Seda süsteemi kasutatakse tänapäeval Eestis uutes ja ümberehitavates elamutes ning kontorihoonetes. Alajaamast majani tuleb 4-pooluseline kaabel PEN-juhiga (neutraal ja kaitsejuht ühitatuna), aga maja peakilbis on suur maanduslatt, kus neutraal eraldatakse sinisele (neutraal, N) ja kolla-rohelisele (kaitsemaandus, PE) juhtmele.

TN-süsteemi kasutamise näiteid
------------------------------

* TN-C-süsteemi kasutatakse tänapäeval tänavavalgustusesTN-C-süsteemi kasutatakse tänapäeval tänavavalgustuses
* TN-C-S-süsteemi kasutamine eramu renoveerimiselTN-C-S-süsteemi kasutamine eramu renoveerimisel
* TN-S-süsteemis on N ja PE jaotatud toiteallika juuresTN-S-süsteemis on N ja PE jaotatud toiteallika juures

Vaata ka
--------

* Juhistikusüsteem
* IT-süsteem
* TT-süsteem

Välislingid
-----------

* Juhistikud (koostanud L. Soon)

Viited
------

1. 1 2  "Types Of Electrical Power Distribution Systems You Should Know About".