*Schuko*-pistik ja -pesa (standard CEE 7/4)  
1 ‒ süvend; 2 ‒ kaitsekontakt; 3 ‒ faasi- või neutraalkontakt; 4 ‒ nuutliide pistiku asendi fikseerimiseks
Europistiku mõõtmed
Juhtmed *schuko*-pistikupesas
**Elektrivõrgu-pistikupesa** ehk **vooluvõrgu-pistikupesa** on ette nähtud kohamuutliku elektritarviti ühendamiseks elektrivõrku.

*Schuko*-pesad ja -pistikud
---------------------------

Eestis, nagu ka enamikus Euroopa riikides kasutatakse eluruumides Saksamaal väljatöötatud F-tüüpi ehk *schuko*-pistikupesi. "Schuko" on lühendvorm saksa sõnast *Schutzkontakt* (kaitsekontakt) ja osutab sellele, et pistikupesal ja pistikul on lisaks kahele ümarale faasi- ja neutraalkontaktile kaks lamedat vetruvat kaitsemaanduskontakti. Pistikut pessa panemisel kontakteeruvad kõigepealt kaitsekontaktid, st elektritarviti metallkere ühendub kaitsemaandusega; ühtlasi väldib pesa süvend sõrmede kokkupuute pistiku pingestatud harudega.

*Schuko*-pesad on ette nähtud kasutamiseks elektrivõrgus 230 V, 50 Hz. Nimivool on 16 A, millele vastab võimsus 3680 W. Niisugust koormust talub pistikühendus siiski vaid lühiajaliselt; kestvalt lubatav koormus on 10 A (2300 W). *Schuko*-pistiku harude (tikkude) läbimõõt on 4,8 mm ja harude vahekaugus 19 mm.

Schuko-pessa sobib ka nn europistik (tüüp C), millel kaitsekontaktid puuduvad ja mis on mõeldud väikese voolutarbega (kuni 2,5 A) tarvitite elektrivõrku ühendamiseks. Nende pistikute harud on elektriohutuse pärast ainult 9 mm pikkuselt isolatsioonist vabad.

*Schuko* on mittepolaarne (sümmeetriline) pistikühendus, st *schuko*-pistiku nagu ka europistiku saab panna pessa kahes asendis. Seega võib faasipinge (230 V) rakenduda toidetatavale seadmele pistiku ükskõik kumma haru kaudu. Näiteks kui nõuetekohaselt paigaldatud laelambipesas on faasipinge alati pesa põhjakontaktil, siis laualambi pesas võib see rakenduda ka keermeosale.

Muid pesatüüpe
--------------

Maailma eri piirkondades on kasutusel üle kümne pistikupesade ja pistikute süsteemi, 
mida tähistatakse tähtedega A‒N (tähistussüsteem pärineb USA majandusministeeriumilt 2002. a).

* USA B-tüüpi pistik ja kaksikpesa USA B-tüüpi pistik ja kaksikpesa
* Prantsuse E-tüüpi pistik ja pesa Prantsuse E-tüüpi pistik ja pesa
* Briti G-tüüpi pistik ja pesa Briti G-tüüpi pistik ja pesa
* Austraalia, Uus-Meremaa ja Argentina I-tüüpi pistik (sobib ka Hiinas) Austraalia, Uus-Meremaa ja Argentina I-tüüpi pistik (sobib ka Hiinas)

### Pistikupesade võrdlusandmeid

| Tüüp(Peamised kasutuspiirkonnad) | Standard | Lubatavvool/pinge | Katsemaandus-kontakt(id) | Polaarne | Kaitsmega | Pisteharudisolatsiooniga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A**(Põhja- ja Kesk-Ameerika, Jaapan) | NEMA 1–15 mittepolaarne | 15 A/125 V | Ei | Ei | Ei | Ei |
| NEMA 1–15 polaarne | 15 A/125 V | Ei | Jah | Ei | Ei |
| JIS C 8303, Class II | 15 A/100 V | Ei | Ei | Ei | Ei |
| **B** (Põhja- ja Kesk-Ameerika, Jaapan) | NEMA 5–15 | 15 A/125 V | Jah\* | Jah | Ei | Ei |
| NEMA 5–20 | 20 A/125 V | Jah\* | Jah | Ei | Ei |
| JIS C 8303, Class I | 15 A/100 V | Jah\* | Jah | Ei | Ei |
|  **C** (enamik Euroopa riike) | CEE 7/16 (**Europistik**) | 2,5 A/250 V | Ei | Ei | Ei | Jah |
| CEE 7/17 | 16 A/250 V | Ei | Ei | Ei | Ei |
| GOST 7396 C 1 | 6 A/250 V16 A/250 V | Ei | Ei | Ei | Ei |
| **E**(Prantsusmaa, Belgia, Poola, Tšehhi) | CEE 7/5  | 16 A/250 V | Jah\* | Jah | Ei | Ei |
| **F** (enamik Euroopa riike) | CEE 7/4 (**Schuko**) | 16 A/250 V | Jah\* | Ei | Ei | Ei |
| **G**(Briti saarte riigid, Malta, Küpros) | BS 1363, IS 401 & 411, MS 589, SS 145 | 13 A/230-240 V | Jah | Jah | Jah | Jah |
| **I**(Austraalia, Uus-Meremaa, Argentina) | AS/NZS 3112 | 10 A/240 V15 A/240 V20 A/240 V25 A/240 V32 A/240 V | Jah\* | Jah | Ei | Jah |
| CPCS-CCC | 10 A/250 V | Jah | Jah | Ei | Ei |
| IRAM 2073 | 10 A/250 V | Jah | Jah | Ei | Ei |
| **J**(Šveits ja Liechtenstein) | Swiss SEV 1011 | 10 A/250 V16 A/250 V | Jah\* | Jah | Ei | Ei |
| **K**(Taani ja Gröönimaa) | Danish 107-2-D1 | 13 A/250 V | Jah\* | Jah | Ei | Ei |
| **L**(Itaalia) | CEI 23-16/VII | 10 A/250 V16 A/250 V | Jah\* | Ei | Ei | Jah |

\* Ühilduv kaitsemaanduskontaktita pistikuga.

Viited
------

1. ↑  Electricity around the world

Välislingid
-----------

* Lülitid ja pistikupesad

| * v
* r
Pistikühendused (pistik/pesa) |
| --- |
| Kõrgsagedus | 
BNC-pistikühendus • F-konnektor • N-konnektor • SMA-konnektor • QMA-konnektor • RF-konnektor • TNC-konnektor |
| Audio | 
Pulkpistik (TRS) • RCA-pistikühendus • S/PDIF • Speakon-konnektor • XLR-konnektor |
| Video | 
DisplayPort • DVI • HDMI • VGA • RCA-pistikühendus |
| Toide | 
DC-konnektor • Vooluvõrgu-pistikupesa |
| Muud | 
Bajonettühendus • Moodulpistikühendus • Pistik (elekter) • Pistikupesa • RJ-pistikühendus • USB • USB-C • VGA |