**Кандыцыянер** (англ.: conditioner) — прылада для падтрымання аптымальных кліматычных умоў у будынках, транспартных сродках і тэхніцы.

У найпрасцейшай форме, кандыцыянер прызначаны для рэгулявання і падтрымання зададзенай тэмпературы паветра ў памяшканні. Найбольш шырока кандыцыянеры выкарыстоўваюцца для зніжэння тэмпературы паветра ўнутры памяшканняў у спякотны час года, і цэлы год у памяшканнях, дзе ўтвараецца залішняе цяпло (інфармацыйна-вылічальныя цэнтры, вагоны метро, салоны самалётаў, аўдыторыі, глядзельныя залы і г. д.) або патрабуецца падтрыманне пэўнай тэмпературы (прадуктовыя склады, аперацыйныя). Кандыцыянеры з функцыяй цеплавой помпы разам з астуджэннем дазваляюць павышаць тэмпературу паветра ў халодны час года і могуць выкарыстоўвацца як астуджальны і ацяпляльны прыбор. Больш складаныя ўстаноўкі кандыцыянавання забяспечаныя механізмамі ачысткі паветра ад забруджвальных часціц, прытоку свежага паветра, увільгатнення паветра, узбагачэння паветра кіслародам і іншымі функцыямі, якія павышаюць якасць паветра.

Гісторыя
--------

Сучаснае паняцце «кандыцыянер» (air conditioner, ад англ. *air* — паветра і *condition* — умова) як абазначэнне прылады для падтрымання зададзенай тэмпературы ў памяшканні, існуе дастаткова даўно. Цікава, што ўпершыню слова кандыцыянер было вымаўлена ўслых яшчэ ў 1815 годзе. Менавіта тады француз Жанн Шабаннес атрымаў брытанскі патэнт на метад «кандыцыянавання паветра і рэгулявання тэмпературы ў селішчах і іншых будынках». Уласна кажучы, для англійскай мовы дзеяслоў *to condition* з'яўляецца цалкам стандартным і азначае ў тым ліку і *«паляпшаць што-небудзь да жаданага стану»*, у дадзеным выпадку — паветра да стану, камфортнага для чалавека з пункту гледжання тэмпературы, вільготнасці і іншых параметраў; такім чынам, *conditioner* па правілах словаўтварэння ў англійскай мове — гэта проста той або той, хто такое прывядзенне чаго-небудзь у пэўны стан ажыццяўляе, а не які-небудзь неалагізм. Адсюль жа — кандыцыянер для валасоў і бялізны, якія з'яўляюцца ўжо не прыборамі, а сродкамі бытавой хіміі.

Кандыцыянаванне паветра (аўтарэфрыжырацыя) ўжывалася ў парахавых скляпах ваенных судоў.

Аднак практычнага ўвасаблення ідэі прыйшлося чакаць дастаткова доўга. Толькі ў 1902 годзе амерыканскі інжынер-вынаходнік Уіліс Кэрыер (Willis Carrier) сабраў прамысловую халадзільную машыну для друкарні Брукліна ў Нью-Ёрку. Самае цікавае, што першы кандыцыянер прызначаўся не для стварэння прыемнай прахалоды работнікам, а для барацьбы з вільготнасцю, якая моцна пагаршала якасць друку.

«Выкапневым» продкам усіх сучасных спліт-сістэм і аконнікаў можа лічыцца першы пакаёвы кандыцыянер, выпушчаны кампаніяй General Electric яшчэ ў 1929 годзе. Паколькі ў якасці холадагенту ў гэтым прыладзе выкарыстоўваўся аміяк, пары якога небяспечныя для здароўя чалавека, кампрэсар і кандэнсатар кандыцыянера былі вынесеныя на вуліцу. Гэта значыць па сваёй сутнасці гэта прылада было самай сапраўднай спліт-сістэмай. Аднак, пачынаючы з 1931 года, калі быў сінтэзаваны бяспечны для чалавечага арганізма першы фрэон, канструктары палічылі за карысць сабраць усе вузлы і агрэгаты кандыцыянера ў адным корпусе. Так з'явіліся першыя аконныя кандыцыянеры, далёкія нашчадкі якіх паспяхова працуюць і ў нашы дні.

Доўгі час лідарства ў галіне найноўшых распрацовак па вентыляцыі і кандыцыянавання паветра належала амерыканскім кампаніям, аднак, у канцы 50-х — пачатку 60-х гадоў XX стагоддзя ініцыятыва трывала перайшла да японцаў. У далейшым менавіта яны вызначылі твар сучаснай індустрыі клімату.

У 1958 годзе японская кампанія Daikin прапанавала першую цеплавую помпу, тым самым навучыўшы кандыцыянеры падаваць у памяшканне не толькі холад, але і цяпло.

У 1961 годзе адбылася падзея, у значнай меры прадвызначыўшая далейшае развіццё бытавых і паўпрамысловых сістэм кандыцыянавання паветра — гэта пачатак масавага выпуску спліт-сістэм японскай кампаніяй Toshiba. Toshiba ўпершыню запусціла ў серыйную вытворчасць кандыцыянер, падзелены на два блокі і папулярнасць гэтага тыпу кліматычнага абсталявання стала пастаянна расці. Дзякуючы таму, што найбольш шумная частка кандыцыянера — кампрэсар цяпер была вынесена на вуліцу, у памяшканнях, абсталяваных спліт-сістэмамі, стала нашмат цішэй, чым у пакоях, дзе працуюць аконнікі. Узровень шуму быў значна паменшаны. Другім плюсам стала магчымасць размясціць унутраны блок спліт-сістэмы ў любым зручным месцы.

Сёння выпускаецца шмат розных тыпаў ўнутраных прылад: насценныя, падстолевыя, падлогавыя і ўбудавальныя ў падвесную столь — касетныя і канальныя. Гэта важна не толькі з пункту гледжання дызайну — розныя тыпы ўнутраных блокаў дазваляюць ствараць аптымальнае размеркаванне астуджанага паветра ў памяшканнях пэўнай формы і прызначэння.

У 1968 годзе на рынку з'явіўся кандыцыянер, у якім з адным вонкавым блокам працавала адразу некалькі ўнутраных. Так з'явіліся мультыспліт-сістэмы. Сёння яны могуць ўключаць у сябе ад двух да дзевяці ўнутраных блокаў розных тыпаў.

Істотным новаўвядзеннем стала з'яўленне кандыцыянера інвертарнага тыпу. У 1981 годзн кампанія Toshiba прапанавала першую спліт-сістэму, здольную плаўна рэгуляваць сваю магутнасць, а ўжо ў 1998 годзе інвертары занялі 95 % японскага рынку.

У 1982 годзе кампаніяй Daikin, у выніку дапрацоўкі мультыспліт-сістэмы, з'явіўся яе варыянт з магчымасцю рэгулявання магутнасці для кожнага асобнага ўнутранага блока і быў зарэгістраваны пад гандлёвым назвай VRV (Variable Refregerant Volume, пераменны аб'ём холадагенту), іншымі вытворцамі названы як VRF (Variable Refrigerant Flow, пераменны струмень холадагенту).

Віды
----

**Цэнтральныя кандыцыянеры** — прамысловыя агрэгаты, якія прымяняюцца для апрацоўкі паветра ў буйных камерцыйных і адміністрацыйных будынках, плавальных басейнах, прамысловых прадпрыемствах і іншых. Цэнтральны кандыцыянер з'яўляецца неаўтаномным, гэта значыць для працы яму неабходная знешняя крыніца холаду: вада ад чылера, фрэон ад знешняга кампрэсарна-кандэнсатарнага блоку або гарачая вада ад сістэмы цэнтральнага ацяплення, бойлера. Асноўнымі мэтавымі функцыямі дадзеных сістэм з'яўляюцца: камфортная вентыляцыя з рэкуперацыяй цяпла, нагрэвам і астуджэннем; вентыляцыя і асушванне ў памяшканнях плавальных басейнаў; прамысловая вентыляцыя з рэкуперацыяй і без рэкуперацыі цяпла. Апрацаваны цэнтральнымі кандыцыянерамі паветра па сетцы паветраводаў размяркоўваецца па ўсім памяшканні.

**Прэцызійныя кандыцыянеры**. У асноўным такі кандыцыянер ўжываецца ў памяшканнях, якія патрабуюць падтрымання зададзеных параметраў з высокай надзейнасцю і дакладнасцю, такіх як медыцынскія ўстановы, вытворчыя памяшканні, лабараторыі, пасты кіравання, вузлы сувязі, залы электронных вылічальных машын, дыспетчарскія пункты і іншыя памяшканні. Уяўляе сабой манаблок, які змяшчае вентыляцыйны агрэгат, фільтр, халадзільную машыну з хладоновым паветраахаладжальнікам, вадзяны паветранагравальнік і электрычны каларыфер. Ужываецца кандыцыянер як у сістэмах з рэцыркуляцыяй паветра, так і ў сістэмах са 100 % прытокавым паветрам.

**Вінныя кандыцыянеры** - выкарыстоўваюцца ў скляпах і памяшканнях для захоўвання дарагіх вінаў, дзе заўсёды павінен падтрымлівацца строга пэўны мікраклімат. Тэмпература паветра — 12 градусаў, вільготнасць паветра 60-70%. Толькі ў гэтым выпадку віна могуць захоўвацца на працягу доўгага часу. Віно ў правільна абсталяваных скляпах з кожным годам становіцца ўсё больш вытрыманым і дарагім.

**Аўтаномныя сістэмы кандыцыянавання** паветра забяспечваюцца звонку толькі электрычнай энергіяй, напрыклад, шафныя кандыцыянеры і да таго падобнае. Такія кандыцыянеры маюць убудаваныя кампрэсійныя халадзільныя машыны, якія працуюць на фрэоне — R22, R134A, R407C. Аўтаномныя сістэмы астуджаюць і асушваюць паветра, для чаго вентылятар прадзімае рэцыркуляцыйнае паветра праз паверхневыя паветраахаладжальнікі, якімі з'яўляюцца выпарнікі халадзільных машын, а ў пераходны або зімовы час яны могуць вырабляць падагрэў паветра з дапамогай электрычных падагравальнікаў або метадам рэверсавання працы халадзільнай машыны, па цыкле так званай «цеплавой помпы».

Большасць бытавых кандыцыянераў не могуць працаваць пры адмоўных вонкавых тэмпературах, асабліва ў рэжыме падагрэву, таму ў сярэдніх шыротах выкарыстоўваць іх замест звычайных сістэм ацяплення можна толькі ў пераходны перыяд. Кандыцыянеры, адаптаваныя да працы і пры адмоўных тэмпературах, называюцца **ўсесезоннымі** (або — кандыцыянерамі з усесезонным блокам).

Для астуджэння невялікіх аб'ёмаў (напрыклад, унутраных пустотаў якога-небудзь абсталявання, працэсараў ПК) часам выкарыстоўваюць кандыцыянеры, заснаваныя на **элементах Пельцье.** Такія кандыцыянеры бясшумныя, легкія, не маюць дэталяў якія рухаюцца, надзейныя і кампактныя. Але яны маюць вельмі абмежаваную холадапрадукцыйнасць, дарагія і менш эканамічныя.

Кандыцыянер паветра, які працуе на вонкавым паветры, называецца **прытокавым**; на ўнутраным паветры — **рэцыркуляцыйным**; на сумесі вонкавага і ўнутранага паветра — **кандыцыянерам з рэкуперацыяй**.

1. Мабільныя — кандыцыянеры, якія не патрабуюць мантажу. Падзяляюцца на монаблокавыя і мабільныя спліт-сістэмы. У монаблокавых кандыцыянерах для выкарыстання досыць вывесці гнуткі шланг або, для мабільных спліт-сістэм, адмысловы блок з памяшкання для адводу цёплага паветра. Кандэнсат звычайна запасіцца ў паддоне ў ніжняй частцы мабільнага кандыцыянера. Падобныя сістэмы прасцей мантаваць і абслугоўваць, так як адсутнічаюць раздымныя злучэнні фрэонавых магістраляў. Недахоп сістэм: высокі кошт, вялікія габарыты, абмежаванні па ўстаноўцы.
2. Аконныя — якія складаюцца з аднаго блока; мантуюцца ў акне, сцяне і іншае. Недахопы: высокі ўзровень шуму, памяншэнне асветленасці памяшкання з-за скарачэння плошчы аконнага праёму. Перавагі: таннасць, лёгкасць мантажу і наступнага абслугоўвання, адсутнасць раздымных злучэнняў у хладонавай магістралі і, як следства, адсутнасць уцечкі фрэону, максімальна магчымы каэфіцыент карыснага дзеяння, працяглы тэрмін службы.
3. Спліт-сістэмы (англ.: splitsplit — расшчапленне) — складаюцца з двух блокаў, унутранага і вонкавага размяшчэння, злучаных паміж сабой меднымі трубамі, па якіх цыркулюе хладон. Вонкавы блок змяшчае (падобна халадзільніку) кампрэсар, кандэнсатар, дросель і вентылятар; ўнутраны блок — выпарнік і вентылятар. Адрозніваюцца па тыпу выканання ўнутранага блока: насценны, канальны, касетны, напольна-падстолевы (універсальны тып), калоны і іншыя.
4. Мульты-спліт сістэмы — складаюцца з вонкавага блока і некалькіх, часцей двух, унутраных блокаў, звязаных паміж сабой меднымі трубамі, па якіх цыркулюе хладон. Як і звычайныя, спліты адрозніваюцца па тыпу выканання ўнутраных блокаў; яны маюць паасобнае кіраванне.
5. Сістэмы з змяняецца выдаткам холадагенту (VRF, VRV і так далей) складаюцца з аднаго вонкавага блока (пры неабходнасці павелічэння агульнай магутнасці могуць выкарыстоўвацца камбінацыі вонкавых блокаў) і з некаторага колькасці ўнутраных блокаў. Асаблівасць сістэмы складаецца ў тым, што вонкавы блок мяняе сваю холадапрадукцыйнасць (магутнасць) у залежнасці ад патрэбаў ўнутраных блокаў па дадзенай магутнасці.

Будова кандыцыянераў
--------------------

Найбольшае распаўсюджванне маюць кандыцыянеры кампрэсійнага тыпу. Акрамя гэтага існуюць таксама кандыцыянеры выпарнога тыпу. Кампрэсійныя кандыцыянеры ў большасці выпадкаў могуць працаваць як на астуджэнне, так і на нагрэў паветра. Выпарныя кандыцыянеры акрамя астуджэння ажыццяўляюць таксама ўвільгатненне паветра і вентыляцыю.

### Кампрэсійны кандыцыянер

Будова кампрэсійнага кандыцыянера ў «аконнай» кампаноўцы
Асноўнымі вузламі любога мясцовага аўтаномнага кандыцыянера кампрэсійнага тыпу (як і любы халадзільнай устаноўкі) з'яўляюцца:

* **кампрэсар** — сціскае рабочую сераду — хладагент (як правіла, фрэон) і падтрымлівае яго рух па халадзільным контуры;
* **кандэнсатар** — радыятар, размешчаны ў вонкавым блоку. Назва адлюстроўвае працэс, які адбываецца пры працы кандыцыянера — пераход газу з газападобнай фазы ў вадкую (кандэнсацыя). Для высокай эфектыўнасці і працяглай эксплуатацыі пераважна вырабляецца з медзі і алюмінія;
* **выпарнік** — радыятар, размешчаны ва ўнутраным блоку. У выпарніку пры рэзкім зніжэнні ціску фрэон пераходзіць з вадкай фазы ў газападобную (кіпенне). У асноўным вырабляецца з медзі і алюмінія;
* **тэрмарэгулюючы вентыль** — трубаправодны дросель, які паніжае ціск фреона перад выпарнікам;
* **вентылятары** — ствараюць струмень паветра, якое абдувае выпарнік і кандэнсатар. Выкарыстоўваюцца для больш інтэнсіўнага цеплаабмену з навакольным паветрам.

### Выпарны кандыцыянер

Прылада кандыцыянера з прамым выпарэннем
Канструкцыя кандыцыянера параўнальна простая і не змяшчае патэнцыйна небяспечных рэчываў. Асноўнымі вузламі кандыцыянера выпарнога тыпу з'яўляюцца:

* **Корпус і паддон**, якія вырабляюцца з металу або трывалай пластмасы, якая ўстойлівая не толькі да вадзянога асяроддзя, сутачных перападаў тэмпературы, але і вытрымлівае мінусавыя тэмпературы вонкавага паветра;
* **Выпарныя фільтры**, якія вырабляюцца з адмысловай цэлюлозы і якія маюць форму сотаў, што дазваляе максімальна павялічыць плошчу кантакту вады з падаваным паветрам. Ступень насычэння фільтраў вадой можа дасягаць больш за 90%;
* **Электрарухавік і вентылятар** вільгацеахоўнага выканання які дазваляе змяняць частату кручэння і тым самым рэгуляваць колькасць падаванага паветра;
* **Вадзяная помпа і клапан падачы і зліву вады**. Кандыцыянер выпарнога тыпу абсталёўваецца вадзяной помпай, якая пастаянна насычае фільтры вадой. Забор вады ажыццяўляецца з паддона кандыцыянера, узровень якой падтрымліваецца аўтаматычна. Клапан зліву вады прызначаны для перыядычнага зліву вады з паддона для выдалення ўсіх адфільтраваных з паветра часціц;

Прынцыпы працы кандыцыянераў
----------------------------

### Кандыцыянер кампрэсійнага тыпу

  

1 — кандэнсатар
  

2 — терморегулирующий вентыль
  

3 — выпарнік
  

4 — кампрэсар
Кампрэсар, кандэнсатар, дросель (капілярная трубка, тэрмарэгулюючы апарат) і выпарнік злучаныя танкостеннымі меднымі (у апошні час часам і алюмініевымі) трубкамі і ўтвараюць халадзільны контур, усярэдзіне якога цыркулюе хладагент (традыцыйна ў кандыцыянерах выкарыстоўваецца сумесь фрэона з невялікім колькасцю кампрэсарнага алею, аднак у адпаведнасці з міжнароднымі пагадненнямі вытворчасць і выкарыстанне старых гатункаў, якія разбураюць азонавы слой, паступова спыняецца, у сучасных кандыцыянерах найбольш часта выкарыстоўваюцца фрэон R-22 і R-410A).

У працэсе працы кандыцыянера адбываецца наступнае (разгледзім на прыкладзе фрэона R22). На ўваход кампрэсара з выпарніка газападобны холадагент паступае пад нізкім ціскам у 3-5 атмасфер і тэмпературай ад +10 да +20 °C. Кампрэсар кандыцыянера сціскае холадагент да ціску 15-25 атмасфер, у выніку чаго холадагент награваецца да +70-90 °C, пасля чаго паступае ў кандэнсатар.

Дзякуючы інтэнсіўнаму абдзіманню кандэнсатара, холадагент астывае і пераходзіць з газападобнай фазы ў вадкую з вылучэннем дадатковага цяпла. Адпаведна, паветра, які праходзіць праз кандэнсатар, награваецца.

На выхадзе кандэнсатара холадагент знаходзіцца ў вадкім стане, пад высокім ціскам і з тэмпературай на 10-20 °C вышэй тэмпературы атмасфернага (вонкавага) паветра. З кандэнсатара цеплы холадагент трапляе ў тэрмарэгулюючы вентыль, які ў найпрасцейшым выпадку ўяўляе сабой капіляры (доўгую тонкую медную трубку, свитую ў спіраль). На выхадзе тэрмарэгулюючага вентыля ціск і тэмпература холадагенту істотна паніжаюцца, частка холадагенту пры гэтым можа выпарыцца.

Пасля драселюючай прылады (капілярнай трубкі або ТРВ) сумесь вадкага і газападобнага холадагенту з нізкім ціскам паступае ў выпарнік. У выпарніку вадкі холадагент пераходзіць у газападобную фазу з паглынаннем цяпла, адпаведна, паветра, якое праходзіць праз выпарнік, астывае. Далей газападобны холадагент з нізкім ціскам паступае на ўваход кампрэсара і ўвесь цыкл паўтараецца. Гэты працэс ляжыць у аснове працы любога кандыцыянера і не залежыць ад яго тыпу, мадэлі або вытворцы.

Праца кандыцыянера (халадзільніка) без адводу цяпла ад кандэнсатара (або гарачага спая элемента Пельцье) прынцыпова немагчымая. Гэта фундаментальнае абмежаванне, якое вынікае з другога закона тэрмадынамікі. У звычайных бытавых устаноўках гэта цяпло з'яўляецца дэмпінгавым і адводзіцца ў навакольнае асяроддзе, прычым яго колькасць значна перавышае велічыню, праглынутую пры астуджэнні памяшкання (камеры). У больш складаных прыладах гэта цяпло ўтылізуецца для бытавых мэтаў: гарачае водазабеспячэнне і іншае.

### Кандыцыянер выпарнога тыпу

Прынцып працы кандыцыянера выпарнога тыпу
Як вынікае з назвы, кандыцыянеры гэтага тыпу працуюць за кошт выпарэння. У якасці выпараемай вадкасці ўжываецца вада. Цеплае вонкавае паветра з дапамогай вентылятара праходзіць праз вільготныя фільтры і астуджаючыся трапляе ў кандыцыянуюцца памяшканне. Эфектыўнасць астуджэння залежыць ад вільготнасці вонкавага паветра. Чым ніжэй вільготнасць тым мацней ідзе выпарэнне вады з фільтраў, тым больш эфектыўна працуе кандыцыянер.

**Годнасці**. 

* Выпарныя кандыцыянеры спажываюць у шмат разоў менш электраэнергіі, чым кампрэсійныя кандыцыянеры з такой жа астуджальнай магутнасцю, што дазваляе выкарыстоўваць іх для астуджэння вельмі вялікіх плошчаў.
* Адносна простая канструкцыя, якая складаецца з аднаго вонкавага блока.
* Пастаянны прыток у памяшканне свежага вонкавага паветра.
* Нізкая эфектыўнасць ў вільготным клімаце.
* Павышэнне вільготнасці астуджанага паветра можа быць непажадана для некаторых відаў памяшканняў. Кандыцыянеры з непрамым выпарэннем пазбаўленыя гэтага недахопу.
* Неабходны падвод вады да кандыцыянера.

Няспраўнасці
------------

Адна з найбольш сур'ёзных няспраўнасцяў звязаная з будовай кандыцыянера і ўзнікае ў тым выпадку, калі ў выпарніку фрэон не паспявае цалкам перайсці ў газападобны стан. У гэтым выпадку на ўваход кампрэсара трапляе вадкасць, у выніку чаго кампрэсар выходзіць з ладу з-за гідраўдару. Прычын, па якіх фрэон не паспявае выпарыцца, можа быць некалькі, але самыя распаўсюджаныя выкліканыя няправільнай эксплуатацыяй дрэнна спраектаванага кандыцыянера. Па-першае, прычынай няспраўнасці могуць стаць забруджаныя фільтры (пры гэтым пагаршаецца абдзіманне выпарніка і цеплаабмен), па-другое — ўключэнне кандыцыянера пры адмоўных тэмпературах вонкавага паветра. Пры адмоўных тэмпературах (ніжэй -10 °C) існуе рэальная пагроза траплення вадкага фреона ў паражніну кампрэсара, што прыводзіць да яго паломкі. У больш дарагіх, правільна спраектаваных сістэмах прысутнічаюць дадатковыя датчыкі, ёмістасці, якія выключаюць трапленне вадкага фрэону на ўваход кампрэсара. У такіх сістэмах найбольш верагоднай становіцца адмову паломкай аднаго з датчыкаў, што, зрэшты, пакідае халадзільную сістэму жыццяздольнай. У бытавых аконных кандыцыянерах БК-1500, БК-2500 вытворчасці СССР (Бакінскі завод ), для ліквідацыі дадзенай з'явы ўжываўся дакіпальнік (ён прымяняецца ў многіх мадэлях сярэдняга і верхняга коштавага дыяпазону кандыцыянераў).

Уцечка холадагенту таксама можа пацягнуць за сабой няправільную/неэфектыўную працу кандыцыянера. У асноўным прычынай уцечкі з'яўляецца выкананы з парушэннямі мантаж фреонавай магістралі, напрыклад, няякасная развальцоўка трубак. З часам, найбольш прыкметным знешняй праявай ўцечкі, акрамя зніжэння прадукцыйнасці, з'яўляецца абмярзанне вентыля (бок нізкага ціску) на знешнім блоку спліт-сістэмы, альбо (радзей) - абмярзанне выпарніка, што абумоўліваецца паніжэннем ціску холадагенту, якое ў норме для кандыцыянераў на холадагенце R22 складае 4,3 (на баку нізкага ціску) бар пры вонкавай тэмпературы паветра + 25 °C. Аднак абмярзанне можа назірацца і па іншых прычынах, напрыклад пры трапленні вільгаці ў контур, або пры трапленні смецця.

Наяўнасць паветра і вільгаці ў контуры з часам можа прывесці да выхаду з ладу кампрэсара, закаркоўванні капіляра ледзянымі заторамі. Прычынай траплення паветра ў контур таксама з'яўляецца няякасны мантаж спліт-сістэмы. Пры правільным мантажы пасля зборкі контуру вырабляецца яго вакуумаванне ў працягу пэўнага часу (залежыць ад аб'ёму контуру, і для бытавых сістэм звычайна складае ад 20 хвілін да гадзіны) спецыяльнай вакуумнай помпай, з мэтай выдалення паветра і выпарэння вільгаці, якая прысутнічае ў контуры.

Кандэнсацыя вільгаці ў сістэме кандыцыянавання прыводзяць да хуткага развіцця мікраарганізмаў на вільготных паверхнях ўнутранага блока з наступным трапленнем іх у памяшканне. Насычанасць паветра мікраарганізмамі спрыяе развіццю захворванняў дыхальных шляхоў і скуры.

Смарт-кандыцыянер
-----------------

Сёння існуюць смарт-кандыцыянеры або «разумныя» кандыцыянеры — якія маюць убудаваны камп'ютар і падключаюцца да сеткі Інтэрнэт або сістэмы разумнага дому, і могуць кантралявацца і кіравацца з дапамогай смартфона, планшэта або камп'ютара або наўтбука падлучаных да сеткі Інтэрнэт. З дапамогай праграмнага дадатка на смартфоне можна кантраляваць працу «разумнага» кандыцыянера дыстанцыйна (не знаходзячыся ў памяшканні). Гэта дае магчымасць, знаходзячыся на значнай адлегласці ад месца ўстаноўкі кандыцыянера, ўключаць ці выключаць яго, змяняць рэжым працы або ўсталёўваць неабходную тэмпературу паветра ў памяшканні. І такім чынам, да моманту прыезду дадому або ў офіс, параметры паветра ў кандыцыяніруемам памяшканні будуць адпавядаць вашым патрабаванням. З дапамогай дадзенай тэхналогіі можна задаць выразную праграму кандыцыянеру, у адпаведнасць з якой ён будзе працаваць на працягу дзеннага або тыднёвага перыяду эксплуатацыі.

Зноскі
------

1. ↑  Сплит-система VS моноблок: достоинства и недостатки. Cтатьи, тесты, обзоры
2. ↑  Как работают кондиционеры на воде
3. ↑  Котзаогланиан. Пособие для ремонтника: Практическое руководство по ремонту холодильного оборудования. М. Изд-во МГУ, ЗАО «Остров», 1999. стр. 156
4. ↑  *Литвинчук Маркетинг*. Как это было. Начало наших начал : МИР КЛИМАТА №37 (2006) **(нявызн.)**. *МИР КЛИМАТА*.  АПИК (26 ліпеня 2006).
5. ↑  Кондиционеры с функцией Wi-Fi **(нявызн.)**(недаступная спасылка). *Haier-aircon.ru*. Архівавана з першакрыніцы 7 чэрвеня 2017. Праверана 5 чэрвеня 2017.

Спасылкі
--------

* Лагатып Вікісховішча На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Кандыцыянер